2003 Hengyang fire
હેંગયાંગ "11.3" ખાસ કરીને ગંભીર આગ 3 નવેમ્બર, 2003ની વહેલી સવારે હુનાન પ્રાંતના હેંગયાંગના હેંગઝોઉ ટાવરમાં લાગેલી આગ હતી. આ આગમાં કોઈ નાગરિકનું મોત થયું ન હતું, જોકે 20 અગ્નિશામકો માર્યા ગયા હતા. સરકારી નિયમનકારો, જાહેર સુરક્ષા બ્યુરો અને વિવિધ નિરીક્ષકો દ્વારા મકાનના અનુગામી પતનને 'ખાસ કરીને ગંભીર પતન અને આગ' તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું અને 20 અગ્નિશામકોનું મૃત્યુ 1949 પછી ચીનમાં અગ્નિશામકોનું સૌથી મોટું નુકસાન હતું. પૃષ્ઠભૂમિ હેંગઝોઉ ટાવર્સ હેંગઝોઉ માર્કેટ માટેની યોજનાના ભાગ રૂપે બાંધવામાં આવેલા નવ સ્તરો સાથે પ્રબલિત કોંક્રિટ ચણતર સમર્થિત ઇમારત હતી. આ ઈમારત આંગણાની શૈલીમાં બાંધવામાં આવી હતી, જેની મધ્યમાં એક કર્ણક હતું, જેની આસપાસ મિશ્ર-ઉપયોગની ઈમારત હતી, જે 2 થી 9 સ્તરના પાંચ જોડાયેલા રહેણાંક બ્લોકમાં વહેંચાયેલી હતી, જેમાં દરેક બ્લોકમાં માત્ર તેની પોતાની સીડી દ્વારા જ પ્રવેશ કરવામાં આવતો હતો. તેનું નિર્માણ 1998 માં કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે હેંગયાંગમાં વિકાસકર્તાઓને આવા પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરવા માટે પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવ્યા હતા, જેમ કે 3,000,000 RMB કરતા ઓછા ખર્ચવાળા પ્રોજેક્ટ્સ વધુ સંપૂર્ણ મંજૂરીના તબક્કાને આધિન ન હતા. આનાથી સલામતી માટે નોંધપાત્ર જોખમ ઊભું થયું હતું, કારણ કે આનો અર્થ એ થયો કે યોજનાઓ પહેલા અનુભવી ઇજનેરો દ્વારા તપાસવામાં આવશે નહીં. ઝુહુઈ જિલ્લો, જ્યાં આ ઇમારત આવેલી હતી, ત્યાં અપૂરતી આયોજન દેખરેખ અને પ્રમાણમાં ઐતિહાસિક જિલ્લો હોવાને કારણે આગનું નોંધપાત્ર જોખમ હતું. જિલ્લાના ઘણા બજારોમાં એકબીજા વચ્ચે પૂરતા અંતરનો અભાવ હતો, ફાયરવોલનો અભાવ હતો અને બિન-પાલન ફાયર એસ્કેપ સાથે બાંધવામાં આવ્યા હતા. ડિસેમ્બર 2021 સુધીમાં, આગના જોખમને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડીને, ઘરની અંદરના અગ્નિશામક સાધનોનું મોટા પાયે રિટ્રોફિટિંગ પૂર્ણ થઈ ગયું હતું. બાંધકામ આ ઇમારત મૂળરૂપે મિશ્ર ઉપયોગ, રહેણાંક અને વ્યાપારી મકાન તરીકે બનાવવામાં આવી હતી. યોંગક્સિંગ ગ્રૂપ કોર્પોરેશનની રચના થયા પછી તરત જ એપ્રિલ 1997માં બાંધકામ શરૂ થયું હતું. જ્યારે મંજૂર કરાયેલી યોજના 5809 ચોરસ મીટરના મહત્તમ ફ્લોર વિસ્તાર ધરાવતી ઇમારતની હતી, તેના બદલે બાંધવામાં આવેલી ઇમારતનો કુલ ફ્લોર વિસ્તાર 9300 ચોરસ મીટર હતો. હેંગયાંગમાં અધિકૃતતા વિના મકાનનું કદ વધારવું સામાન્ય હતું, જેના કારણે ઘણી ઇમારતો એકબીજાથી અયોગ્ય રીતે 2 મીટર જેટલું ઓછું અંતર ધરાવતી હતી અને આગનું જોખમ ઊભું થયું હતું, કારણ કે નવી ડિઝાઇનને પૂરતા આર્કિટેક્ટ્સ દ્વારા સહી કરવામાં આવી ન હતી. આ ઇમારતની બે અલગ-અલગ સ્થાપત્ય યોજનાઓ હતી, જેમાં એક પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ગોઠવાયેલા 3 બ્લોકના 5800 ચોરસ મીટર જમીનના ઉપયોગને દર્શાવતી હતી, જે અધિકારીઓને બતાવવાની હતી, જ્યારે બીજી વાસ્તવમાં બાંધવામાં આવેલી યોજના હતી જે દર્શાવે છે કે તે 9300 ચોરસ મીટર અથવા 8600 ચોરસ મીટર પર કબજો કરે છે. મૂળ ડિઝાઇનનું આયોજન શહેર સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, અને ત્યારબાદ જિઆંગડોંગ સિટી કન્સ્ટ્રક્શન ડેવલપમેન્ટ કંપનીને સોંપવામાં આવી હતી, જે પછી હેંગયાંગ યોંગક્સિંગ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને આપવામાં આવી હતી, જે પાછળથી યોંગક્સિંગ ગ્રુપ કોર્પોરેશન હતી, જે મોટાભાગે બિનકુશળ મજૂરોની બિન-લાઇસન્સ ધરાવતી બાંધકામ કંપની હતી. મૂળ યોજનાઓ શહેરના આર્કાઇવ્સમાં રાખવાની જરૂર ન હોવાથી, તેણે બાંધકામ કાર્યની કાયદેસરતા પર ચકાસણી કરવી મુશ્કેલ બનાવી દીધી હતી, પરંતુ શહેર વહીવટીતંત્રમાંથી કોઈએ પણ યોજનાઓ વચ્ચેની નોંધપાત્ર વિસંગતતાઓને અનુસરવાની ચિંતા ન કરી તે હકીકતને કારણે આ વધુ ખરાબ બન્યું હતું. જ્યારે બાંધકામ શરૂ થયું ત્યારે પણ વિકાસકર્તાઓને ક્યારેય કામ શરૂ કરવાની પરવાનગી મળી ન હતી તે હકીકત પર કોઈ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું ન હતું. આ વ્યવસ્થાએ નિયમનનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વિકાસકર્તાને મકાન માટે બાંધકામ કંપની બનવાની પણ મંજૂરી નથી. 1997 માં, જ્યારે હેંગઝોઉ માર્કેટના એકંદર પ્રોજેક્ટના નિર્માણ માટે જવાબદાર યુ જિયાસીએ બિલ્ડિંગની ફાયર એક્ઝિટ અને ડ્રેનેજ પાઈપોના નિર્માણમાં ખામીઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું, જેને એર બ્લોઅર દ્વારા વેન્ટિલેટ કરવું પડ્યું હતું, ત્યારે તેને લોકોના જૂથ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હતો. આ મારના પરિણામે ત્રણ પાંસળીઓ તૂટી ગઈ હતી. આખરે, યોંગક્સિંગ ગ્રૂપ કોર્પોરેશને તેમને 20,000 આરએમબીનું વળતર આપ્યું. ઇમારતને ક્યારેય બાંધકામની મંજૂરી આપતા દસ્તાવેજો મળ્યા ન હતા. તેના બદલે, કંપનીએ જૂની પરવાનગીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો જે માત્ર વિકાસકર્તાઓને જમીનના અધિકારોનું હસ્તાંતરણ દર્શાવે છે. બાંધકામ કંપની પ્રમાણિત નહોતી કે લાયક પણ નહોતી, અને મકાનના નિર્માણને ક્યારેય પરવાનગી મળી ન હતી. ડિઝાઇનિંગ પરમિટ સાથે એક અલગ કંપનીને કુલ 10,000 આર. એમ. બી. ચૂકવીને, વિકાસકર્તાઓ ઇમારતને કાયદેસર રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હોય તેવું દેખાવા સક્ષમ હતા. ઓક્ટોબર 1998માં મકાનનો રહેણાંક ભાગ પૂર્ણ થયા પછી, રહેવાસીઓને તાત્કાલિક વ્યાપક નિરીક્ષણ કર્યા વિના મકાનમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. નિરીક્ષણ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં, ઇમારતમાં વસવાટ ન કરવો જોઈએ, અને રહેઠાણ પ્રમાણપત્રો માત્ર નિરીક્ષણ પછી જ જારી કરવામાં આવે તેવું માનવામાં આવે છે. આ ઇમારતની ક્યારેય તપાસ કરવામાં આવી ન હતી, કારણ કે તેને બાંધવાની પરવાનગી મળી ન હતી. એક એવી ઇમારત તરીકે કે જેને ક્યારેય પ્રમાણિત કરવામાં આવી ન હતી, તે વેચી શકાતી ન હોવી જોઈએ, પરંતુ બાંધકામ કંપનીએ બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવ્યા હતા જેણે તેને કાયદેસર રીતે બાંધવામાં આવેલી ઇમારતનો દેખાવ આપ્યો હતો. 'પ્રી-સેલ્સ' દ્વારા, વિકાસકર્તાઓ એવા મકાનો વેચવા સક્ષમ હતા જે અન્યથા ગેરકાયદેસર હોત, અને રહેણાંક પરવાનગી વિના વેચવું અશક્ય હતું. તેમ છતાં, અગ્નિશામકો દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવેલા પ્રારંભિક નિરીક્ષણમાં જાણવા મળ્યું હતું કે ઈમારતમાં તેની બાજુમાં આવેલી ઈમારતો માટે પૂરતું અંતર નહોતું, આવી ઈમારતમાં જેટલા ફાયર હાઇડ્રન્ટ હોવા જોઈએ તેના કરતા ઓછા હતા અને ઈમારતની અંદર અગ્નિશામક ઉપકરણો અપૂરતા હતા. સિદ્ધાંતમાં, અગ્નિશામક વિભાગ પાસે 'અગ્નિશામક કાયદા' માં નિર્ધારિત મકાન માલિકોને દંડ કરવાનો અને તેનો ઉપયોગ અટકાવવાનો અધિકાર હતો. હેંગઝોઉ ટાવરના રહેવાસીએ યાદ કર્યું કે 1999 માં, રસોડા અને શૌચાલયની આસપાસની દિવાલો અને છતમાંથી પાણી વહેવા લાગ્યું હતું, અને વસવાટ કરો છો ખંડની મધ્યમાં આડી બીમમાં તિરાડો જોવા મળી હતી. કેટલાક વિક્રેતાઓ કે જેમણે સ્તર 1 નો વેરહાઉસ તરીકે ઉપયોગ કર્યો હતો તેઓ સૂકા ખોરાકની પ્રક્રિયા કરવા માટે બનાવેલા ગેસ માટે સલ્ફર બાળી નાખ્યું હતું. જો કે આને આગના જોખમ તરીકે જોવામાં આવ્યું હતું, તેમ છતાં રહેવાસીઓએ અરજી કર્યા પછી પણ મિલકત વ્યવસ્થાપન જૂથે તેના પર કોઈ ધ્યાન આપ્યું ન હતું. 2000માં 6 માળની ઇમારત માટે બાંધકામની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. તે પછી પણ, વાસ્તવિક યોજનાઓ શહેરના આર્કાઇવ્સને સોંપવામાં આવી ન હતી. યોંગક્સિંગ ગ્રૂપ દ્વારા 20 થી વધુ વિકાસમાંથી, માત્ર 3 શહેર આર્કાઇવ્સને નિરીક્ષણ માટે પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. કંપનીએ વધુ વિગતવાર તપાસ ટાળવા માટે ખાનગી કંપની બનવું અથવા રાજકારણીઓનું લોબિંગ કરવું જેવા વિવિધ બહાનાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઉપલબ્ધ યોજનાઓમાંથી, કંપનીને ઘણી દંડની સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી હતી, જોકે આ પ્રક્રિયા કંપની અને આર્કાઇવ્સ વચ્ચેના સંબંધોને જટિલ બનાવે છે, જેમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી કાનૂની પ્રક્રિયા તેમના બાંધકામના વિકાસની વધુ યોજનાઓ મેળવવાના પ્રયત્નોમાં અવરોધ ઊભો કરે છે. બિલ્ડિંગમાં અન્ય વિવિધ ફેરફારોમાં ખાલી કરાવવાની બે સીડી ઘટાડીને માત્ર એક જ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. રહેણાંકથી વ્યાપારી વિસ્તારો સુધીની સીડીઓને ઇમારતની પૂર્વ બાજુએ સ્તર 1 થી 2 સુધીની સીડીમાં વહેંચવામાં આવી હતી, અને પછી અન્ય પાંચ સીડી કે જે 2 થી 9 સુધીના રહેણાંક ભાગને સેવા આપે છે. આ ઈમારતમાં માત્ર બે નળ હતા, જેમાંથી એકમાં નળી અને પાઇપનો અભાવ હતો. સ્તર 2 થી 9 રહેણાંક હતા જેમાં 96 એકમો હતા જેમાં 412 રહેવાસીઓ રહેતા હતા. મૂળભૂત રીતે, સ્તર 1માં તબીબી પુરવઠાનું બજાર હતું, જે બજારના એકીકરણને કારણે 1999માં બંધ થયું હતું. ત્યારબાદ, ઈમારતના બદલાતા હેતુને કારણે ફાયર વિભાગને જરૂરી હોય તે રીતે સૂચિત કર્યા વિના તેને વેરહાઉસમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું. તે રોલર શટરથી સુરક્ષિત હતું, પરંતુ 21 સંગ્રહ ખંડો એકબીજાથી બંધ ન હતા, માત્ર ધાતુની જાળી દ્વારા અલગ કરવામાં આવ્યા હતા જે આગ ફેલાવવામાં ફાળો આપશે. તેનો ઉપયોગ સૂકા માલસામાનમાં જ્વલનશીલ માલસામાનનો સંગ્રહ કરવા માટે થતો હતો, પરંતુ જોખમી માલસામાનના સંગ્રહ સાથે સંકળાયેલા વધારાના અગ્નિશામક ઉપકરણો ક્યારેય ફીટ કરવામાં આવતા ન હતા અને અવ્યવસ્થિત પ્રકૃતિએ અગ્નિશામક પ્રયાસોમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો. ફાયર ફાયરે અહેવાલ આપ્યો હતો કે સવારે 4:39 વાગ્યે, બિલ્ડિંગના લેવલ 1 પર આગ ફાટી નીકળી હતી, જે ફ્લોરની ઉત્તરપશ્ચિમમાં ઉદ્દભવી હતી અને આખરે બાકીની બિલ્ડિંગમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. લેવલ 1 પરથી આવતા ધુમાડાને લઈને સુરક્ષા ગાર્ડે શરૂઆતમાં કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી અને દેખાતી આગ પછી જ તેણે આગને કાબૂમાં લેવા માટે ડ્રાય પાવડર ફાયર એક્સટિંગુઇશરનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે આગને કાબૂમાં લેવામાં અસમર્થ રહ્યો હતો. ત્યારબાદ, તેમણે ઇમારતમાં બે ફાયર હાઇડ્રન્ટ્સમાંથી એકનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જાણવા મળ્યું કે નળી અને પાઇપ ખૂટે છે. 119 પર પહેલો કોલ સવારે 5.39 વાગ્યે જોડવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી આગ લાગવા માટે પૂરતો સમય મળ્યો હતો. કોલ કર્યાના ત્રણ મિનિટની અંદર, ઝુહુઈ જિલ્લાના પ્રથમ અગ્નિશામકો ત્રણ એન્જિનમાં 20 અગ્નિશામકો સાથે પહોંચ્યા અને આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કરવા માટે નળીનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું. સ્તર 1 પર કામચલાઉ વેરહાઉસમાં મૂકવામાં આવેલી વસ્તુઓની મોટી માત્રાને કારણે અગ્નિશામક પ્રયત્નોમાં અવરોધ આવ્યો હતો, જે મોટે ભાગે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સૂકા માલ અને કૃત્રિમ રબર હતા. જ્યારે આગ લગાડવામાં આવે છે, ત્યારે આ પદાર્થો મોટા પ્રમાણમાં હાનિકારક ધુમાડો છોડે છે, જે આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયત્નોમાં અવરોધ ઊભો કરે છે. ઈમારતની આસપાસના ગેરકાયદેસર બાંધકામોની ગીચતાને કારણે બહારથી આગ પર હુમલો કરવો મુશ્કેલ હતો, પરંતુ વેરહાઉસ વિસ્તારની અવ્યવસ્થિત પ્રકૃતિને કારણે અંદરથી પણ આમ કરવું મુશ્કેલ હતું. આંગણાની રચનાએ કર્ણક વિસ્તારને એક નાળામાં ફેરવી દીધો હતો, જ્યાં આગ અત્યંત ભીષણ હતી અને અગ્નિશામકોને આ વિસ્તાર સુધી પહોંચવા માટે ઈમારતમાંથી ઊંડાણપૂર્વક પસાર થવું પડ્યું હતું. સવારે 5.58 વાગ્યે, ઝુહુઇ જિલ્લાથી વધારાના ત્રણ પાણીના ટેન્ડર, એક સીડી અને સહાયક વાહન તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા; અન્ય ચાર પાણીના ટેન્ડર યાનફેંગ જિલ્લા અને શિગુ જિલ્લાથી આવ્યા હતા. કુલ 130 અગ્નિશામકો સાથે મ્યુનિસિપલ પાણીના છંટકાવના બે વાહનો પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. આ શેરીમાં હાઈડ્રન્ટ્સમાં નીચા દબાણને કારણે હતું. રહેવાસીઓનું સ્થળાંતર સૂર્યોદય પહેલા આગ લાગી હોવાથી મોટાભાગના રહેવાસીઓ ઊંઘી ગયા હતા અને આગથી અજાણ હતા. અગ્નિશામકોએ રહેવાસીઓને જગાડવા માટે ઘરે ઘરે દોડવું પડ્યું હતું અને તેમને ઈમારતમાંથી બહાર નીકળવાની ચેતવણી આપી હતી. સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં, તમામ રહેવાસીઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સીડીની અપૂરતી સંખ્યાને કારણે તે ધીમું પડી ગયું હતું, કારણ કે સ્તર 2 થી 1 સુધી નીચે જવા માટે, તમામ પાંચ બ્લોકના રહેવાસીઓએ સીડીના એક જ સમૂહમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું અને શ્વાસ લેવાના ઉપકરણોની અપૂરતી પુરવઠો. સંખ્યાબંધ લોકોએ તેમની લેવલ 1 સ્ટોરેજ સ્પેસ અથવા સ્ટોલ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવા માટે રોલર શટર ખોલ્યા હતા, પરંતુ લેવલ 1 ની ઓપન-પ્લાન પ્રકૃતિને કારણે, શટર ખોલવાથી પવનને આગનો ફેલાવો વધારવાની મંજૂરી મળી હતી, પરંતુ આગને બાળવા માટે વધુ બળતણ પણ પૂરું પાડ્યું હતું. ત્રણ કલાક પછી, આગને સવારે લગભગ 8 વાગ્યે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર નિયંત્રણમાં લાવવામાં આવી હતી અને અગ્નિશામકોને નાસ્તો કરવા માટે ફેરવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સવારે 8.33 વાગ્યે, રહેણાંક ટાવરના બ્લોક 3 અને 4 (પૂર્વ અને પશ્ચિમ પાંખો, બિલ્ડિંગનો લગભગ બે-પંચમાંશ ભાગ) ચેતવણી વિના તૂટી પડ્યો હતો, જેમાં 21 અગ્નિશામકો કાટમાળ હેઠળ ફસાઈ ગયા હતા. તે એક પત્રકાર દ્વારા કેમેરામાં કેદ કરવામાં આવ્યો હતો, જે પતનથી ઘાયલ થયો હતો. પુનઃપ્રાપ્તિ દફનાવવામાં આવેલા અગ્નિશામકોની શોધ તરત જ શરૂ થઈ હતી, જેમાં સવારે 9 વાગ્યે પ્રથમ જાનહાનિ દૂર કરવામાં આવી હતી અને છેલ્લી જાનહાનિ, ની ઝુએમિંગને આખરે બે દિવસ પછી ખોદવામાં આવી હતી. સામાન્ય પોલીસ અને સશસ્ત્ર પોલીસ બંનેએ લોડર, ઉત્ખનન અને ક્રેનની મદદથી શોધમાં ભાગ લીધો હતો. પુનઃપ્રાપ્તિમાં મદદ કરવા માટે, 30 મીટર લાંબી, બે માળની ઇમારતને તોડી પાડવામાં આવી હતી જેથી પતન સુધી સરળતાથી પહોંચી શકાય. 70 કલાકથી વધુ સમય પછી, પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રક્રિયા સમાપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેમાં એક મૃતદેહ ગુમ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. દૂર કરવામાં આવેલા પ્રથમ કેટલાક મૃતદેહોને માત્ર થોડું નુકસાન થયું હતું, કારણ કે તેઓ ઊંડે દફનાવવામાં આવ્યા ન હતા. જો કે, છેલ્લા આઠ ઘણા ઊંડા હતા, અને આગને કારણે, જ્યારે તેઓ મળી આવ્યા ત્યારે તેમના મૃતદેહો ઓળખી શકાયા ન હતા. આખરે લગભગ 130 અગ્નિશામકો અને અન્ય 50 નિષ્ણાત અગ્નિશામકો દ્વારા આગને કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી. જાનહાનિ આ પતનને કારણે 20 અગ્નિશામકોનું મૃત્યુ થયું હતું, મુખ્યત્વે આઘાતજનક મગજની ઈજા અને છાતીની બહુવિધ ઇજાઓના સંયોજનને કારણે; તેમાં અન્ય 11 અગ્નિશામકો, એક સુરક્ષા ગાર્ડ અને 4 પત્રકારો પણ ઘાયલ થયા હતા. આગ અને તેના પછીના પતનને કારણે મૃત્યુ પામેલા લોકોની સંખ્યા ફરજ પર મૃત્યુ પામેલા અગ્નિશામકોની અગાઉની સંખ્યા કરતાં ઘણી વધારે હતી; આટલી મોટી સંખ્યામાં અગ્નિશામકોના મૃત્યુ સાથેની છેલ્લી આગ 1989માં કિંગદાઓમાં તેલ સંગ્રહસ્થાનમાં લાગેલી આગ હતી, જેમાં 14 અગ્નિશામકોના મોત થયા હતા. જ્યારે ઈમારત પડી ત્યારે 21 અગ્નિશામકો દબાઈ ગયા હતા, અને ઝાંગ ચુનમાઓ સિવાય, જેમને સફળતાપૂર્વક બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા, અન્ય 20 મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેમને 27 કલાક સુધી દફનાવવામાં આવ્યા હતા, અને કિડનીને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું, પરંતુ ચાર મહિનાની સારવાર પછી તેઓ સ્વસ્થ થઈ શક્યા હતા. આ પતનમાં ચાર પત્રકારો ઘાયલ થયા હતા, જ્યારે ઇમારત તૂટી પડી ત્યારે તેમાંથી બેને વિવિધ સ્થાનો પરથી ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય, હેંગયાંગ ટીવી માટે રિપોર્ટિંગ કરતી ઇમારતની લેવલ 2 બાલ્કનીમાંથી ફેંકી દેવામાં આવી હતી કારણ કે તે અગ્નિશામકોનું ફિલ્માંકન કરતી વખતે તૂટી પડી હતી. 6 નવેમ્બર 2003ના રોજ, હેંગયાંગ મેમોરિયલ હોલમાં માર્યા ગયેલા 9 અગ્નિશામકોના વિદાય સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ માટે 3000 થી વધુ લોકો એકઠા થયા હતા, જેમાં હુનાનના પક્ષના સચિવ યાંગ ઝેંગવુ પણ સામેલ હતા. 7 નવેમ્બર 2003ના રોજ અન્ય 11 અગ્નિશામકો માટે એક અલગ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. 9 નવેમ્બર 2003ના રોજ, હેંગયાંગના ચુઆનશાન સ્ક્વેરમાં એક જાહેર સ્મારકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં હુનાનના પક્ષના સચિવ, જાહેર સુરક્ષા બ્યુરો, મૃત અગ્નિશામકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે હાજર રહ્યા હતા. આ સ્મારકનું નેતૃત્વ તે સમયે હુનાન પ્રાંતના ગવર્નર ઝોઉ બોહુઆએ કર્યું હતું. ઝોઉ યોંગકાંગે સ્મારકમાં હુ જિન્તાઓ, વેન જિયાબાઓ અને લુઓ ગાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તે જ સમયે, બેઇજિંગના અગ્નિશામકોએ એક ક્ષણનું મૌન પાળ્યું. 12 નવેમ્બર 2003ની સવારે, અગ્નિશામકોની રાખને મિયુન જિલ્લાના શહીદ ઉદ્યાનમાં દફનાવવામાં આવી હતી. એપ્રિલ 2002માં, હુનાન જાહેર સુરક્ષા કચેરીએ તમામ પોલીસકર્મીઓ અને અગ્નિશામકો માટે જીવન વીમો લીધો, જેનો અર્થ એ થયો કે નવેમ્બરમાં, ચાઇના લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીએ દરેક પરિવારને સરેરાશ 300,000 આરએમબીની ચૂકવણી કરી હતી. જેમ જેમ માર્યા ગયેલા અગ્નિશામકોને શહીદો તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા, દરેક પરિવારોને વધુ 200,000 આરએમબી મળ્યા હતા. નિરાધાર અફવાઓ આગ પછી, એક લોકપ્રિય અફવા હતી કે રહેવાસીઓએ સવારે 4 વાગ્યે 119 પર ફોન કર્યો હતો, પરંતુ ફાયર વિભાગે કોલનો જવાબ આપ્યો ન હતો. જો કે, આ ખોટું સાબિત થયું હતું, જ્યારે 3 નવેમ્બરના રોજ ફોન રેકોર્ડ્સ બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે વિભાગને દિવસનો પહેલો કોલ 05:39:25 પર આવ્યો હતો, અને આગને કારણે આગ લાગી હોવાનો અર્થ એ થયો કે આગ સવારે 4 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે શરૂ થઈ હતી. 2008માં, એક નેટીઝન દ્વારા કરવામાં આવેલી પોસ્ટની અયોગ્ય રીતે ભારિત સામગ્રી દર્શાવવા બદલ ટીકા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેમણે કોંગમિંગ ફાનસ બાંધકામની જાળી સાથે અથડાયા બાદ હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગને નવી '3 નવેમ્બર' ની આગ ગણાવી હતી. 2003ની આગથી વિપરીત, હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગને કારણે અગ્નિશામકોનું કોઈ મૃત્યુ થયું ન હતું અને તેથી તેને અયોગ્ય સરખામણી તરીકે જોવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પતનનું સંભવિત કારણ ઉત્તરપશ્ચિમમાં પાંચ સહાયક થાંભલાઓ હતા જે આગને કારણે ગંભીર રીતે નુકસાન પામ્યા હતા, કારણ કે તે વિસ્તારમાં સંગ્રહિત પોલિઇથિલિનને કારણે અન્ય વિસ્તારોની તુલનામાં ઘણા ઊંચા તાપમાને આગ લાગી હતી, જે તેના નબળા પડવામાં ફાળો આપે છે. વધુમાં, ઇમારતમાં મોટાભાગના થાંભલાઓ અપૂરતી રીબાર સાથે બાંધવામાં આવ્યા હતા જે સંખ્યામાં ખૂબ ઓછા હતા અને ઇમારતને ટેકો આપવા માટે જરૂરી કરતાં પાતળા હતા, અને ઇમારતની દક્ષિણપશ્ચિમમાં નબળી ગુણવત્તાવાળા કોંક્રિટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇમારતમાં પ્રબલિત કોંક્રિટની ફ્રેમ હતી, જ્યારે સ્તર 2 થી 9 માં ઇંટો સાથે વધારાના ચણતરનો ટેકો હતો, જો કે બાંધકામ સામગ્રી અને ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ નબળી હતી. ઇમારતની સલામતી ઝુહુઇ જિલ્લાની સરકારની જવાબદારી હોવી જોઈએ, પરંતુ યોંગક્સિંગ ગ્રુપ કોર્પોરેશનને હેંગયાંગ શહેર દ્વારા 'આગનું ગંભીર જોખમ' ધરાવતા કોર્પોરેશન તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હોવાથી, તેની જગ્યાએ કંપનીની ક્રિયાઓ શહેર દ્વારા તપાસને આધિન હોવાનું માનવામાં આવતું હતું. જેમ જેમ મકાનનું સંચાલન એક અલગ કંપનીમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું હતું, તેણે એક કાનૂની ખામી ઊભી કરી હતી, કારણ કે વ્યવસ્થાપન જૂથ તકનીકી રીતે યોંગક્સિંગ જૂથ સાથે જોડાયેલું ન હતું, તેમ છતાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દેખીતી રીતે માનતા હતા કે આ તેના બદલે શહેર વહીવટીતંત્રની જવાબદારી હશે. ઇમારતની શંકાસ્પદ પ્રકૃતિ એ બીજું કારણ હતું કે તેનું વ્યાપક નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું ન હતું. બાંધકામ કંપની અને વિકાસકર્તા, અલગ-અલગ નામો ધરાવતા હોવા છતાં, હકીકતમાં એક જ લોકો દ્વારા સંચાલિત અને માલિકી ધરાવતા હતા. બાંધકામ પહેલાં, જમીનની સપાટીનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવતું ન હતું. આ, પ્રબલિત કોંક્રિટની નબળી રચના સાથે બાંધવામાં આવેલા ટૂંકા પાયા સાથે સંયોજનમાં માળખું નોંધપાત્ર રીતે નબળું પડ્યું. પતન સ્થળ પરથી પુનઃપ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રબલિત કોંક્રિટ પાયાના થાંભલાઓએ માત્ર 150 અને 220 કેએન બળને ટેકો આપ્યો હતો, જ્યારે ડિઝાઇનને 350 કેએન આધારની જરૂર હતી. મોટાભાગની વણઉકેલાયેલી રચનામાં આધાર સ્તંભો ખૂટે છે. વધુમાં, માળખામાં 20 ટન બિનઉપયોગી ગ્રેડ કોંક્રિટ હતું, જેની સારવાર કરવામાં આવી ન હતી. એક અલગ અહેવાલમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તૂટી પડેલી ઈમારતમાંથી કોંક્રિટ અને ધાતુના પરીક્ષણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ડિઝાઇનની તાકાત કરતાં થોડી ઓછી વાસ્તવિક તાણ શક્તિ ધરાવતી ત્રણ મજબૂત બનાવતી સાદી પટ્ટીઓમાંથી એક સિવાય તે તમામ જરૂરી ડિઝાઇનની તાકાતને પહોંચી વળવા સક્ષમ હતી, જોકે મૂળરૂપે વ્યાપારી ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી ઈમારત સાથે, સ્તર 1 પરના થાંભલાઓ સંગ્રહિત રાસાયણિક ઉત્પાદનોને કારણે ઉચ્ચ ઊર્જાની આગને નિયંત્રિત કરી શક્યા ન હતા. આ બાંહેધરી આપતું નથી કે ઇમારત સલામત છે, કારણ કે ઇમારતમાં ખરેખર કોંક્રિટ સ્લેબ અને સ્લેબને લગતી ફ્રેમ વચ્ચેના સાંધા પર બાંધકામની ભૂલો હતી જે સ્તંભો સાથે નિશ્ચિતપણે જોડાયેલ નથી. જો તેમને વધુ સારી રીતે બાંધવામાં આવ્યા હોત, તો ઇમારત માળખાને જાળવી શકી હોત અને માળખાકીય વિકૃતિમાં ઘટાડો કરી શકી હોત, જેના પરિણામે પતન થયું હતું. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર સંગ્રહિત રસાયણોને કારણે, તેને બાળવાથી 800 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર લેવલ 1ના 45.9% બર્નિંગ સાથે ઉચ્ચ ઊર્જા મુક્ત થઈ, અને બિલ્ડિંગના મર્યાદિત ભાગો 1000 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી 1500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર બળી રહ્યા હતા. આવા ઊંચા તાપમાનનો અર્થ એ હતો કે ધાતુએ સિંટરિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું અને થર્મલ વિસ્તરણ સાથે, પરિણામે સ્તંભનું વધુ પડતું ઊભું વિસ્થાપન થયું. ઘટતી ક્ષમતા અને મકાનના સ્થળાંતરને કારણે માળખાની અંદરના સ્તંભો નિષ્ફળ ગયા પછી મકાન આખરે તૂટી પડ્યું હતું, જેણે ભારને અન્ય સ્તંભોમાં ફરીથી વહેંચ્યો હતો, જેના કારણે તે તૂટી પડ્યું હતું. રહેવાસીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આગ એક વિક્રેતા દ્વારા ઇલિસિયમ વેરમને સલ્ફર બાળીને સૂકવવાના કારણે લાગી હતી અને વેરહાઉસના વાતાવરણને કારણે આગ સરળતાથી નજીકના કપડાં જેવી સામગ્રીમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. તપાસમાં ઇન્ફ્રારેડ કેમેરા અને શ્વાસ લેવાના ઉપકરણો જેવા વિશેષ બચાવ ઉપકરણોના અભાવ પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. અદાલતના ચુકાદાની સુનાવણી 26 ઓક્ટોબર 2004ના રોજ ઝુહુઇ જિલ્લાની પીપલ્સ કોર્ટમાં શરૂ થઈ હતી, જેમાં લી વેંગ, લી યોંગકાઈ, વેઇ ડોંગહેંગ, ઝુ ફેંગ અને ઝિયાઓ વેઇ પર બાંધકામમાં અત્યંત ગંભીર ગુનાઓનો અને શેન લિમિંગ પર ગંભીર ઉપેક્ષાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. અંતિમ ચુકાદો 1 એપ્રિલ 2005ના રોજ આપવામાં આવ્યો હતોઃ લેવલ 1નો વેરહાઉસ તરીકે ઉપયોગ કરનારા 17 ભાડૂતોએ નુકસાની માટે વળતર માંગ્યું હતું; કુલ મળીને, વેન જી, યોંગક્સિંગ ગ્રૂપના ચેરમેન, યોંગક્સિંગ પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટ કંપની અને આગ લગાડનાર વ્યક્તિ, વાંગ યુલિયાંગે 3,524,223 RMB ચૂકવ્યા હતા. મુકદ્દમા માર્યા ગયેલા અગ્નિશામકોમાંથી 19ના પરિવારોએ યોંગક્સિંગ જૂથ સામે વળતરની માંગ કરતો દાવો દાખલ કર્યો હતો. અજ્ઞાત કારણોસર, માત્ર 17 પરિવારોએ આખરે યોંગક્સિંગ ગ્રૂપ, ઝુ ફેંગ, ઝિયાઓ વેઇ, યોંગક્સિંગ પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટ કંપની સહિત અન્ય ચાર સામે કુલ 4,340,000 RMB સુધીના વળતર માટે દાવો માંડ્યો હતો, જ્યારે કુલ મળીને, કંપની સામે વિવિધ દાવાઓ 20,000,000 RMB સુધીના હતા. સ્મારકો આ સ્મારક મૂળરૂપે પતનના સ્થળે સ્થિત થવાનું હતું, પરંતુ બાદમાં તેને હેંગયાંગ શહીદ ઉદ્યાનમાં બદલવામાં આવ્યું હતું. "11.3" "શહીદ સ્મરણ સ્મારક નવેમ્બર 2006માં, 20 અગ્નિશામકોના બલિદાનની યાદમાં, હેંગયાંગના પક્ષના સચિવ અને નગરપાલિકા સરકારે સ્મારકની પાછળ આવેલી કબરો સાથે હેંગયાંગ શહીદ ઉદ્યાનમાં એક સ્મારક ઊભું કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો". દરેક શહીદ સ્મૃતિ દિવસ પર મૃત્યુની જાહેરમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દસ્તાવેજી સીસીટીવી "લૉ ઓનલાઈન" 2003 હુનાન હેંગયાંગ 11·3 ખાસ કરીને ગંભીર આગ ડિસેમ્બર 2003, સી. પી. સી. હેંગયાંગ સિટી હિસ્ટ્રી રિસર્ચ ડોક્યુમેન્ટરી 11·3 હેંગયાંગને ઓલવવા પર વજ્ર-દસ્તાવેજી આગ બુઝાવવી સંદર્ભો નવેમ્બર 2003ની ઘટનાઓ ચીનમાં આગ 2003 એશિયામાં આગ 2003ની આપત્તિઓ ચીનમાં ઇમારત અને માળખામાં આગ 2003માં રહેણાંક ઇમારતમાં આગ લાગવાથી ઇમારત અને માળખું તૂટી પડ્યું 2003માં ઇમારત અને માળખું આગને કારણે તૂટી પડ્યું હેંગયાંગનો ઇતિહાસ