Cheater plug
ચીટર પ્લગ, એસી ગ્રાઉન્ડ લિફ્ટર અથવા થ્રી-પ્રોંગ/ટુ-પ્રોંગ એડેપ્ટર એ એક એડેપ્ટર છે જે NEMA 5-15 P ગ્રાઉન્ડિંગ-ટાઇપ પ્લગ (થ્રી પ્રોંગ) ને NEMA 1-15 R નોન-ગ્રાઉન્ડિંગ રિસેપ્ટેકલ (બે સ્લોટ) સાથે જોડવાની મંજૂરી આપે છે. જૂની ઇમારતોમાં જોવા મળતા વારસાગત અનગ્રાઉન્ડ (બે સ્લોટ) રીસેપ્ટેકલ્સમાં પ્લગ કરવા માટે 3-વાયર પાવર કોર્ડવાળા ઉપકરણોને મંજૂરી આપવાની જરૂર છે. આવા એડેપ્ટરનો ઉપયોગ રીસેપ્ટેકલ્સને બદલવાની જરૂરિયાતને ટાળે છે, પરંતુ જો ગ્રાઉન્ડિંગ ટેબ ઇલેક્ટ્રિકલ ગ્રાઉન્ડ સાથે જોડાયેલ ન હોય તો તે સંભવિત જોખમી છે. આ એડેપ્ટરો કેટલાક અધિકારક્ષેત્રોમાં, ખાસ કરીને સમગ્ર કેનેડામાં ગેરકાયદેસર છે. યુ. એસ. અને કેનેડાના વિદ્યુત સંકેતોમાં ઓળખાયેલ એક સુરક્ષિત અને વધુ વિશ્વસનીય વિકલ્પ એ છે કે આઉટલેટને ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ સર્કિટ ઇન્ટરપરટર (જીએફસીઆઈ) બ્રેકર આઉટલેટ સાથે બદલવું. ચીટર પ્લગનો ઉપયોગ ઓડિયો સિસ્ટમમાં ગ્રાઉન્ડ લૂપ્સને તોડવા માટે પણ થાય છે. આ પ્રથાને વિદ્યુત સુરક્ષાની અવગણના તરીકે વખોડી કાઢવામાં આવી છે. એક સુરક્ષિત અને વધુ વિશ્વસનીય વિકલ્પ એ છે કે આ હેતુ માટે ખાસ બનાવવામાં આવેલા અલગ ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ કરવો. ઈતિહાસ ચીટર પ્લગ અગાઉ સપાટ ધાતુના સ્ક્રૂ ટેબને બદલે ટૂંકા લવચીક ગ્રાઉન્ડિંગ વાયર સાથે ઉપલબ્ધ હતા. આ ડુપ્લેક્સ આઉટલેટમાં નીચલા પાત્રનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમાં સ્ક્રૂ ટેબ માટે યોગ્ય સ્થાન પર ફેસપ્લેટ સ્ક્રૂ નથી. ગ્રાઉન્ડિંગ વાયરને તેની ઉપરના ફેસપ્લેટ સ્ક્રૂ સુધી પહોંચવા માટે એડેપ્ટરની આસપાસ વાળવામાં આવશે. જો કે, ચીટર પ્લગની આ ગ્રાઉન્ડ-વાયર શૈલી બંધ કરવામાં આવી હતી જ્યારે એ નોંધવામાં આવ્યું હતું કે છૂટક અનટેચ્ડ ગ્રાઉન્ડિંગ વાયર અકસ્માતે નજીકના આઉટલેટના "હોટ" બ્લેડ સાથે જોડાઈ શકે છે, જે સંભવિત રીતે વીજ આંચકો તરફ દોરી જાય છે. વધારાની નિષ્ફળતા સ્થિતિ તરીકે, પાતળા લવચીક વાયર ઇન્સ્યુલેશનની અંદર ધ્યાન વગર તૂટી શકે છે. છેલ્લે, મોટાભાગના પ્રારંભિક એડેપ્ટરોએ ગરમ અને તટસ્થ જોડાણોને આકસ્મિક રીતે ઉલટાવી દેવાની મંજૂરી આપી હતી, કારણ કે તેમાં યોગ્ય પ્લગ ઓરિએન્ટેશન લાગુ કરવા માટે વિસ્તૃત તટસ્થ બ્લેડનો અભાવ હતો. આધુનિક ચીટર પ્લગમાં લવચીક વાયરનો અભાવ હોય છે જે આકસ્મિક રીતે ખોટી રીતે જોડાઈ શકે છે. ગરમ અને તટસ્થ જોડાણોને ઉલટાતા અટકાવવા માટે સપાટ સમાંતર પ્લગ બ્લેડનું ધ્રુવીકરણ કરવામાં આવે છે. વધુમાં, ઘણી આવૃત્તિઓમાં એડેપ્ટરની ટોચ પર મોલ્ડેડ અવરોધ બમ્પ હોય છે, જે ગ્રાઉન્ડિંગ પ્રોંગને અવરોધિત કરે છે અને આમ ખોટી દિશામાં 3-પાંખના પ્લગને બળજબરીથી દાખલ કરવાથી અટકાવે છે. રહેઠાણોમાં થ્રી-પ્રોન્ગ પ્લગનો ઉપયોગ જૂના, બે-પ્રોન્ગ રિસેપ્ટેકલ્સમાં બંધબેસતા નથી. જ્યારે હેતુ મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે 3-વાયર રિસેપ્ટેકલની ગ્રાઉન્ડ પિનને ગ્રાઉન્ડેડ કવર સ્ક્રૂ અથવા બાહ્ય ગ્રાઉન્ડ સાથે જોડવાની હોય છે. 1969માં, અન્ડરરાઇટર લેબોરેટરીઝે સલામતી માટે મુખ્ય ઉપકરણો પર થ્રી-પ્રોન્ગ પ્લગ ફરજિયાત કર્યા હતા. તે સમયે, યુ. એસ. ના ઘરોમાં માત્ર અડધા રિસેપ્ટેકલ્સ થ્રી-પ્રોંગ હતા. મોટાભાગના ઘરોમાં વાયરિંગમાં ગ્રાઉન્ડિંગ વાયરનો સમાવેશ થતો ન હતો. સ્ક્રૂ અને આઉટલેટ બોક્સ કાં તો તટસ્થ સાથે જોડાયેલા હતા, અથવા કંઇપણ સાથે જોડાયેલા ન હતા. માત્ર કેટલાક અધિકારક્ષેત્રોમાં જ્યાં 2-વાયર બિન-ધાતુ કેબલ પ્રતિબંધિત હતી અને સશસ્ત્ર કેબલની જરૂર હતી (અને હજુ પણ સારી સ્થિતિમાં), શું ચીટર પ્લગ હેતુ મુજબ સુરક્ષિત રીતે કામ કરે છે. 1971માં, યુ. એસ. નેશનલ ઇલેક્ટ્રિકલ કોડ (એનઇસી) એ ઘરના તમામ સ્થળોએ ગ્રાઉન્ડ રિસેપ્ટેકલ્સની જરૂર હતી (1 જાન્યુઆરી, 1974થી અસરકારક). સલામતી વ્યાવસાયિક ઓડિયો અને વિડિયો ક્ષેત્રોમાં, ચીટર પ્લગને ગંભીર સલામતી સમસ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવી છે. એનાલોગ ઑડિઓ અને વિડિયો સંકેતો (હમ અને બઝને દૂર કરવા) માં ગ્રાઉન્ડ લૂપ્સ ટાળવા માટેની પદ્ધતિ તરીકે તેનો કેઝ્યુઅલ ઉપયોગ જોખમી છે. જેનસન ટ્રાન્સફોર્મર્સના પ્રમુખ બિલ વ્હિટલોક લખે છે, "ક્યારેય, ક્યારેય 3 થી 2-પાંખવાળા એસી પ્લગ એડેપ્ટર્સ જેવા ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરશો નહીં, એટલે કે. 'ગ્રાઉન્ડ લિફ્ટર્સ', અવાજની સમસ્યાનું સમાધાન કરવા માટે! વ્હીટલોક વર્ણવે છે કે કેવી રીતે એક ઉપકરણમાં વિદ્યુત ખામી જે તેના વીજ સ્ત્રોત સાથે અનગ્રાઉન્ડ ચીટર પ્લગ દ્વારા જોડાયેલી હોય તે ઓડિયો અથવા વિડિયો કેબલ્સ દ્વારા વહેતા જોખમી, ઉચ્ચ પ્રવાહમાં પરિણમશે. વ્હિટલોક નોંધે છે કે 1997 માં, કન્ઝ્યુમર ઓડિયો અને વિડિયો સાધનોએ નવ લોકોને વીજ કરંટથી મારી નાખ્યા હતા. પ્રયોગશાળા સેટિંગ્સમાં ચીટર પ્લગને સલામતીના જોખમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઓગસ્ટ 2005 માં, ક્લેવલેન્ડ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના સહયોગી પ્રોફેસર તરુણ મલને વીજ કરંટ લાગ્યો હતો જ્યારે તેણે ચીટર પ્લગનો ઉપયોગ કરીને ખામીયુક્ત ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પને ટાઇમ સ્વીચમાં પ્લગ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, ઓહિયો રાજ્યએ અસુરક્ષિત વિદ્યુત પરિસ્થિતિઓ માટે યુનિવર્સિટીને સાત ટાંકણો જારી કર્યા. સાયન્ટિસ્ટ નોંધે છે કે યુનિવર્સિટીના સાત પર્યાવરણીય સલામતી નિષ્ણાતોમાંથી ચાર સંમત થયા હતા કે ચીટર પ્લગનો ઉપયોગ "યુ. એસ. યુનિવર્સિટી પ્રયોગશાળાઓમાં અસામાન્ય નથી". લેબોરેટરી સેફ્ટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સી. ઈ. ઓ. જિમ કૌફમૅન કહે છે, "જ્યારે તમે પ્રયોગશાળાઓનું નિરીક્ષણ કરો છો, ત્યારે તે રીતે એકથી સાત સુધી ક્યાંય મળવું અસામાન્ય નથી". વૈકલ્પિક નવા ઉપકરણોને બિલ્ડિંગને ફરીથી વાયરિંગ કર્યા વિના બે-તરફી રીસેપ્ટેકલ્સ સાથે જોડવા માટે ઘણા વિકલ્પો છેઃ પ્લગની ગ્રાઉન્ડિંગ પિનને દૂર કરવી (અસુરક્ષિત), રીસેપ્ટેકલને ત્રણ-તરફી આઉટલેટ (યોગ્ય જમીન વિના અસુરક્ષિત) સાથે બદલવું, અથવા રીસેપ્ટેકલને ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ સર્કિટ ઇન્ટરપ્ટર (જીએફસીઆઈ) સાથે બદલવું. ઉપકરણના પ્લગની ગ્રાઉન્ડિંગ પિનને દૂર કરવી અસુરક્ષિત છે, અને યોગ્ય રીતે ગ્રાઉન્ડેડ થ્રી-પ્રોન્ગ રીસેપ્ટેકલમાં સ્થાનાંતરિત અને પ્લગ કરવામાં આવે ત્યારે પણ ઉપકરણને યોગ્ય ગ્રાઉન્ડિંગ વિના છોડી દે છે. વધુમાં, મોટાભાગના NEMA 5-15 P પ્લગમાં બંને વર્તમાન વહન કરતા પ્રોંગ સમાન પહોળાઈ ધરાવે છે અને યોગ્ય દિશા માટે ગ્રાઉન્ડ પિન પર આધાર રાખે છે, તેને દૂર કરવાથી ગરમ અને તટસ્થ વાયર સાથે પ્લગને ઉલટાવી શકાય છે, જેનાથી વધારાનું જોખમ સર્જાય છે. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં તે ઉપકરણના અસમર્થિત ફેરફાર તરીકે ખામી સામે ઉત્પાદકની વોરંટીને પણ અમાન્ય બનાવે છે. રિસેપ્ટેકલને થ્રી-પ્રોન્ગ પ્રકાર સાથે બદલવું અને ગ્રાઉન્ડ સ્ક્રૂને જોડ્યા વગર છોડવું એ ચીટર પ્લગનો ઉપયોગ કરવા જેટલું જ અસુરક્ષિત છે, પરંતુ તેમાં વધારાનો ગેરલાભ એ છે કે આઉટલેટના અનુગામી વપરાશકર્તાઓ કદાચ જાણતા ન હોય કે તે યોગ્ય રીતે ગ્રાઉન્ડ નથી. આનાથી પણ ખરાબ બાબત એ છે કે, જો પાત્રનું ગ્રાઉન્ડ સ્ક્રૂ તટસ્થ બાજુ સાથે જોડાયેલ હોય, તો ઉપકરણ યોગ્ય રીતે કાર્યરત હોય ત્યારે પણ વિદ્યુત આંચકો શક્ય છે. આને "ફોલ્સ" અથવા "બૂટલેગ" ગ્રાઉન્ડ કહેવામાં આવે છે અને તે એક ગંભીર સલામતીનું જોખમ છે જે ઘણીવાર સામાન્ય પાત્ર પરીક્ષકો દ્વારા શોધી શકાતું નથી. મુખ્ય સર્કિટ બ્રેકર પેનલમાંથી નવી કેબલ સ્થાપિત કરવા સિવાય, અપ્રચલિત પાત્રને જીએફસીઆઈ પાત્ર સાથે બદલવું એ સૌથી સુરક્ષિત વિકલ્પ છે. જો ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ સર્કિટ ઇન્ટરપરટર રીસેપ્ટેકલ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યું હોય, તો તે ઉપકરણમાંથી સંભવિત ઘાતક વિદ્યુત આંચકાના સમયગાળાને મર્યાદિત કરવા માટે જોખમી પ્રવાહને ચોક્કસપણે અટકાવશે જ્યારે રીસેપ્ટેકલ વિદ્યુત જમીનનો એકમાત્ર વાહક નથી (વ્યાખ્યા મુજબ આ ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ છે). મનુષ્યોને વીજળીના આંચકાઓથી બચાવવા માટે, રાષ્ટ્રીય વિદ્યુત સંહિતા આવી બદલીની મંજૂરી આપે છે જો સ્થાપક જી. એફ. સી. આઈ. ને "નો ઇક્વિપમેન્ટ ગ્રાઉન્ડ" તરીકે લેબલ કરે. આ કિસ્સામાં પાત્રને સ્થાપિત કરતી વખતે, જમીન જોડાણને અસંબદ્ધ છોડી દો. નોંધ લો કે બાહ્ય જી. એફ. સી. આઈ. રિસેપ્ટેકલ ટેસ્ટર અનગ્રાઉન્ડ જી. એફ. સી. આઈ. ટ્રીપ ન કરી શકે, કારણ કે આ ટેસ્ટર્સ ફોલ્ટનું અનુકરણ કરવા માટે ગ્રાઉન્ડ કનેક્શનનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ જી. એફ. સી. આઈ. રીસેપ્ટેકલમાં સંકલિત પરીક્ષણ બટન સામાન્ય રીતે કાર્ય કરે છે અને જ્યાં સુધી તેને જાતે રીસેટ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આઉટલેટ બંધ થવાનું કારણ બને છે. જો તે ન થાય, તો આઉટલેટ સુરક્ષિત નથી અને તેને બદલવું જોઈએ. સંદર્ભો મુખ્ય પાવર કનેક્ટર્સ