2010 Chile blackout
2010 ચિલી બ્લેકઆઉટ એ વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો જેણે 14 માર્ચ, 2010ના રોજ ચિલીના મોટાભાગના વિસ્તારોને અસર કરી હતી. તે રવિવારે રાત્રે 8.44 વાગ્યે (23:44 GMT) શરૂ થયું અને બીજા દિવસ સુધી ચાલુ રહ્યું. બાયોબાયો પ્રદેશ સિવાયના કેટલાક વિસ્તારોમાં થોડા કલાકોમાં અને મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મધ્યરાત્રિ સુધીમાં વીજળી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. દક્ષિણ ચિલીમાં એક સબસ્ટેશન પર 500 કેવી ટ્રાન્સફોર્મરની નિષ્ફળતાને કારણે બ્લેકઆઉટ થયું હતું જે સેન્ટ્રલ ઇન્ટરકનેક્ટેડ સિસ્ટમ (એસ. આઈ. સી.) નો ભાગ છે. અસરગ્રસ્ત ટ્રાન્સફોર્મર રાજધાની સેન્ટિયાગોની દક્ષિણે સ્થિત છે. એસ. આઈ. સી. દેશની લગભગ 93 ટકા વસ્તીને સેવા આપે છે, ઉત્તરમાં તલતાલથી લઈને દક્ષિણમાં ચિલો ટાપુ સુધી, જેમાં સેન્ટિયાગો પણ સામેલ છે. એક સમયે સેન્ટિયાગોને સામાન્ય રીતે જરૂરી માત્ર 8 ટકા વીજળી મળતી હતી. બે અઠવાડિયા અગાઉ દેશને બરબાદ કરી નાંખનાર ભૂકંપમાંથી બચી ગયેલા લોકો માટે ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે આયોજિત સંગીત સમારોહમાં બ્લેકઆઉટ વિક્ષેપ પાડ્યો હતો. વધુમાં, 20 ટ્રેનો સ્થિર થઈ ગઈ હતી અને ટેલિફોન નેટવર્ક પણ પ્રભાવિત થયા બાદ સેન્ટિયાગો મેટ્રોમાંથી હજારો લોકોને બચાવવાની ફરજ પડી હતી. ફાયર બ્રિગેડે લિફ્ટમાં ફસાયેલા ઘણા લોકોને બહાર કાઢવા પડ્યા હતા. બ્લેકઆઉટથી 90 ટકા વસ્તીને અસર થઈ હતી અને એક કલાક પછી વીજળી સેવા ફરી શરૂ થઈ હતી. 15 માર્ચ, 2010 સુધીમાં લગભગ 98 ટકા અસરગ્રસ્ત લોકોએ સેવા પુનઃસ્થાપિત કરી હતી. બ્લેકઆઉટને કારણે એનર્સિસ ખાણકામ જૂથના શેરની કિંમત 1 ટકા ઘટીને ત્રણ મહિનાની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ હતી, જો કે ત્યાં અને દેશની અન્ય ખાણકામ કંપનીઓમાં બેકઅપ જનરેટરને કારણે ઉત્પાદનમાં ન્યૂનતમ નુકસાન થયું હતું. રાષ્ટ્રપતિ સેબેસ્ટિયન પિનેરાએ તાજેતરના ભૂકંપ માટે વીજળીની નિષ્ફળતાને જવાબદાર ઠેરવી હતી અને કહ્યું હતું કે એસ. આઈ. સી. એક અઠવાડિયા સુધી અસ્થિર રહેશે. અન્ય અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આઉટેજનો ભૂકંપ સાથે સીધો સંબંધ નહોતો. ઊર્જા મંત્રી, રિકાર્ડો રેનેરીએ જણાવ્યું હતું કે ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સમિશન ગ્રીડ નાજુક સ્થિતિમાં છે અને ચિલીના લોકોને વીજળીના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવા કહ્યું હતું. રેનેરીએ જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપ દરમિયાન "વીજળી નેટવર્કને વિવિધ નુકસાન થયું હતું, પછી તે ટ્રાન્સફોર્મર, સ્વીચ અને અન્યમાં હોય". નિષ્ફળતા ટ્રાન્સફોર્મરની જાળવણીના અભાવને કારણે હતી કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પિનેરાએ બ્લેકઆઉટના 48 કલાકની અંદર ટ્રાન્સફોર્મરનું સમારકામ કરાવવાનું અને અસરગ્રસ્ત ટ્રાન્સમિશન લાઇનોની સાત દિવસની અંદર તપાસ અને સમારકામ કરાવવાનું વચન આપ્યું હતું. બ્લેકઆઉટની તપાસ 2 ઓગસ્ટ, 2010ના રોજ ચિલીના નિયમનકારી સત્તામંડળ વીજળી અને ઇંધણના અધીક્ષણ (એસ. ઇ. સી.) એ નક્કી કર્યું હતું કે જ્યારે ઉપકરણની નિષ્ફળતાને કારણે બ્લેકઆઉટ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેનું મૂળ કારણ વીજળી ક્ષેત્રની રોજિંદી કામગીરીમાં વિવિધ કંપનીઓ વચ્ચે સમન્વયનો વ્યાપક અભાવ હતો. પરિણામે, એસઇસીએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી તમામ 115 કંપનીઓ સામે આરોપો મૂક્યા હતા. ચાર્જ નીચે મુજબ હતાઃ દરેક કંપનીએ અણધાર્યા ટ્રાન્સમિશન લાઇનની નિષ્ફળતા જેવી સંભવિત ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેની રોજિંદી કામગીરીનું સંકલન કર્યું ન હતું. દરેક કંપનીએ એકંદર વિદ્યુત પ્રણાલીની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિદ્યુત પ્રણાલીમાં અન્ય લોકો સાથે કોઈ જરૂરી કાર્યવાહીનું સંકલન કર્યું ન હતું. દરેક કંપનીએ સ્થાપિત સામાન્ય માપદંડ અનુસાર વિદ્યુત પ્રણાલીની સલામત અને કાર્યક્ષમ કામગીરીની ખાતરી આપી ન હતી. જ્યારે સિસ્ટમ સુરક્ષાની ખાતરી કરવા માટે અથવા જ્યારે સેવાની ગુણવત્તા જાળવવા માટે જરૂરી હોય ત્યારે દરેક કંપનીએ અન્ય કંપનીઓ સાથે સંકલિત કામગીરી માટે સ્થાપિત પ્રક્રિયાઓ નહોતી કરી. એન્ડેસા (ચિલી), ટ્રાન્સક્વિલોટા, ચિલીક્ટ્રા અને ટ્રાન્સેલેક સામે માલિકીની સુવિધાઓમાં ઉપકરણની નિષ્ફળતા અથવા ચિલીના સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિકલ ગ્રીડ સિસ્ટમ ઓપરેટર, સેન્ટર ફોર ઇકોનોમિક લોડ ડિસ્પેચ (સીડીઈસી-એસઆઈસી) ને પૂરતી માહિતી પ્રદાન કરવામાં નિષ્ફળતા બદલ વધારાના આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સેન્ટિયાગોની દક્ષિણે સ્થિત અલ્ટો જહુએલ હાઇ વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રિકલ સબસ્ટેશન ખાતેના મુદ્દાઓ માટે વધુ ચાર્જ પણ મૂકવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે મેટ્રોપોલિટન પ્રદેશની પુનઃપ્રાપ્તિમાં અનુચિત વિલંબ થયો હતો. એસ. ઇ. સી. ના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ, પેટ્રિશિયા ચોટઝેને જણાવ્યું હતું કે "પૃષ્ઠભૂમિના તકનીકી વિશ્લેષણ પછી, એક જટિલ તપાસના ભાગ રૂપે, અમે સામેલ કંપનીઓ સામે આરોપો લગાવવાનું નક્કી કર્યું છે, જેમણે અમારા નિયમોમાં ઉલ્લેખિત જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરી નથી". બે અઠવાડિયા અગાઉ આવેલા ભૂકંપને કારણે બ્લેકઆઉટ થયું હોઈ શકે છે કે કેમ તે અંગે પૂછવામાં આવતા, ચોટઝેને કહ્યું કે "ફેબ્રુઆરીના ભૂકંપની તીવ્રતાની ઘટના પછી, કંપનીઓની ફરજ હતી કે તેઓ આ પ્રકારના પતનને ટાળવા માટે તેમના સંકલનનું સ્તર વધારશે. સતત અને સલામત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે વીજળી જેવી મૂળભૂત સેવા પૂરી પાડવી એ ઉપયોગિતાઓની ફરજ છે. વર્તમાન કાયદામાં 10,000 AWU સુધીના દંડની જોગવાઈ છે. ચિલીમાં વીજળી ક્ષેત્ર પણ જુઓ સંદર્ભો ચિલીમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો બ્લેકઆઉટ દક્ષિણ અમેરિકામાં માર્ચ 2010ની ઘટનાઓ બ્લેકઆઉટ થઈ