Tejo Power Station operations
তেজো পাওয়ার স্টেশন ছিল পর্তুগালের লিসবন জেলার বেলেম জেলায় 1908 থেকে 1975 সাল পর্যন্ত পরিচালিত একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ বেশ সহজঃ তাপ ছাড়ার জন্য জ্বালানী জ্বালানো যা তরল অবস্থা থেকে জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে। বাষ্পটি তখন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রটিকে সক্রিয় করে একটি টারবাইন চালানোর জন্য দায়ী। যাইহোক, পুরানো তেজো পাওয়ার স্টেশনে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সাথে জড়িত দিকগুলি এত সহজ ছিল না কারণ, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, একটি বড় এবং জটিল অভ্যন্তরীণ বায়ু ও জল ব্যবস্থার পাশাপাশি জীবাশ্ম জ্বালানীর চিকিত্সা প্রয়োজন ছিল, যা পুরানো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কয়লা ছিল। গ্রেট ব্রিটেন থেকে বেশিরভাগ অংশে আসা কয়লা বোঝাই কয়লার নৌকাগুলি ট্যাগাস নদীর তীরে এসে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডক করে। নৌকাগুলিকে ডকের সাথে সংযুক্ত করার জন্য সংকীর্ণ তক্তা ব্যবহার করে শ্রমিকরা কয়লা খালাস করে প্রাকা দো কারভাও (কয়লা চত্বর)-এর বেশ কয়েকটি স্তূপের মধ্যে রাখতেন। এখানেই তেজো পাওয়ার স্টেশনের পুরো বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। কয়লার স্তূপ থেকে চালনী এবং পেষণকারী যন্ত্রের কাছে ট্রলি ঠেলে বয়লারের খাদ্য ব্যবস্থায় কয়লা হস্তচালিতভাবে পরিবহন করা হত। পরে এটি বালতি লিফটে স্থাপন করা হয় যা এটিকে মিশ্র সাইলোতে উন্নীত করে যা বিভিন্ন ধরনের কয়লা সংরক্ষণ করে, বয়লারে ভাল জ্বলন করার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ তৈরি করে। একবার মিশ্রিত হয়ে গেলে, কয়লা বালতি লিফটের অন্য একটি ব্যবস্থায় কয়লা বিতরণ পরিবাহক বেল্ট পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যা বয়লার বিল্ডিংয়ের শীর্ষে চলেছিল। এই পরিবাহক থেকে, কয়লা লোডারের মধ্যে পড়ে এবং সেখান থেকে ডাউনস্পাউটের মাধ্যমে বয়লারের ভিতরে ঘূর্ণায়মান গ্রেট পরিবাহককে পাঠানো হয়, যেখানে এটি ধীরে ধীরে পুড়ে যায়, বয়লারের ভিতরে প্রায় 1200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তৈরি করে। বয়লার সার্কিট বয়লারটি মূলত 3টি সার্কিট নিয়ে গঠিতঃ জল/বাষ্প, বায়ু/ধোঁয়া এবং বয়লার ধুলো (ছাই)। প্রতিটি বর্তনীর কার্যকারিতা অপরটির জন্য অপরিহার্য এবং পরিপূরক। জল/বাষ্প বর্তনীর কাজ ছিল তরল জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা; বায়ু/ধোঁয়া বর্তনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ বর্তনীটির ভাল বা খারাপ ব্যবহার বয়লারের আউটপুটের বৈচিত্র্যে প্রতিফলিত হয়েছিল; এবং অবশেষে, অ্যাশ সার্কিট, যেখান থেকে বয়লারের জ্বলন থেকে উদ্ভূত অব্যবহৃত কয়লা এবং ছাই উদ্ধার করা হয়েছিল। বাষ্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জল প্রক্রিয়াজাত করা হত এবং একটি বদ্ধ বর্তনীতে প্রবাহিত করা হত, শীর্ষে অবস্থিত ইকোনোমাইজারের মাধ্যমে বয়লারে প্রবেশ করে এবং এখান থেকে বয়লারের উপরে অবস্থিত বাষ্প ড্রামে চলে যায়, যা জল এবং বাষ্প জলাধার হিসাবে কাজ করে, যা দুটি সার্কিটের মধ্যে সংযোগ হিসাবে কাজ করে। বাষ্পীয় ড্রাম থেকে, "বেইলি দেয়াল" থেকে জল নেমে আসে, অন্য কথায়, বয়লারের চুল্লির অভ্যন্তরে অবস্থিত দেয়ালগুলি, তাপকে ভিতরে ধরে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং অসংখ্য উল্লম্ব টিউব সহ ঢালাই লোহার তৈরি করা হয়েছে যার সাথে জল প্রবাহিত হয় যখন এটি বাষ্পীভূত হয়। বাষ্প এবং জলের এই মিশ্রণটি আবার বাষ্প ড্রামে উঠে যায় এবং বাষ্পটি সুপারহিটারের দিকে পরিচালিত হয়, যা চুল্লিটির অভ্যন্তরে অবস্থিত টিউবগুলির একটি সেট, যা ভেজা বাষ্পকে শুকনো বাষ্পে রূপান্তরিত করতে দেয়, এইভাবে প্রচুর চাপ (38 কেজি/সেমি 2 এবং উচ্চ চাপের মুহূর্তে 450 ডিগ্রি সেলসিয়াস) অর্জন করে, যার ফলে যন্ত্রপাতি ঘরে টারবাইনে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি সংগ্রহ করে। জল এবং বাষ্পের মতো, কয়লা পোড়ানোর জন্যও বাতাসের প্রয়োজন ছিল। এই সার্কিটের বৃহত্তর অংশটি বয়লারের শীর্ষে অবস্থিত ছিল যাতে শীর্ষে বেরিয়ে আসা বাতাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়, এটি একটি প্রাথমিক ভেন্টিলেটর ব্যবহার করে সংগ্রহ করে যা এটি হিটারের কাছে প্রেরণ করে এবং সেখান থেকে সেকেন্ডারি ভেন্টিলেটরের দিকে যা এটিকে আগুন জ্বালানোর জন্য গ্রেট পরিবাহকটির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, জ্বলন্ত জ্বালানির দ্বারা সৃষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া নিষ্কাশনকারী পাখা দ্বারা বের করা হয়েছিল যা চিমনির মাধ্যমে ধোঁয়া বাইরে পাঠিয়েছিল। যাইহোক, এর আগে, ধোঁয়া থেকে তাপ আগুনের শিখা জ্বালানোর জন্য পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছিল এবং নির্গমন হ্রাস করার জন্য ধোঁয়া ফিল্টার করা হয়েছিল। ছাই নিয়ে কাজ করা চূড়ান্ত সার্কিটটি বয়লারের নীচে অবস্থিত ছিল। প্রতিটি বয়লারে একটি উল্টানো পিরামিডের (হপার) আকারে 3টি আমানত ছিল, যার লক্ষ্য ছিল পুড়ে যাওয়া কয়লা, আংশিকভাবে পোড়া কয়লা এবং কয়লার ছাই পুনরুদ্ধার করা। ডাউনস্পাউটের নিচে অবস্থিত আমানত, অন্য কথায়, গ্রিট পরিবাহকটির শুরুতে, বিতরণের সময় পরিবাহক থেকে পড়ে যাওয়া কয়লার টুকরোগুলি সংগ্রহ করে। মাঝখানে অবস্থিত আমানতটি বয়লারের কম্পনের কারণে পরিবাহক থেকে পড়ে যাওয়া আংশিকভাবে পোড়া কয়লা সংগ্রহ করেছিল। এই আমানতগুলি থেকে উদ্ধার করা কয়লা পুনরায় ব্যবহার করার জন্য বয়লারের ফিড সিস্টেমে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে, গ্রিট পরিবাহকটির শেষে অবস্থিত তৃতীয় আমানতটি কয়লার ছাই সংগ্রহ করে এবং ছাইকে শীতল ও নরম করার জন্য জলের ইনজেকশন সহ একটি ক্রশার নিয়ে গঠিত। তারপরে ছাইটি ট্রলিতে করে বাইরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রাকা ডি কারভাওতে অবস্থিত "অ্যাশ স্কিপ" নামে একটি সাইলোতে জমা করা হয়। বয়লারে নিয়ে যাওয়া জল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ছিল এবং একটি বদ্ধ বর্তনীতে প্রবাহিত হত। কেউ যা ভাবেন তার বিপরীতে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাষ্পীভবনের জন্য নদীর জল ব্যবহার করত না, বরং শহুরে জল নেটওয়ার্কের জল (প্ল্যান্টের প্রাঙ্গনে একটি কূপ সহ) ব্যবহার করত। প্রথমত, এটি ওয়াটার টাওয়ারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল-উচ্চ চাপ বয়লার বিল্ডিংয়ের ছাদে অবস্থিত একটি বড় জলাধার-এবং তারপরে ওয়াটার রুমে চিকিত্সা করা হয়েছিল, যেখানে তিনটি প্রধান কাজ করা হয়েছিলঃ জল চিকিত্সা, প্রাক-গরম করা এবং পাম্পিং। এই চিকিত্সা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ জলের নিজস্ব অমেধ্য এবং অতিরিক্ত অক্সিজেন নল/টারবাইনগুলিকে ছিদ্র করতে পারে এবং নলগুলিকে জারিত করতে পারে, যা লোহা ও ইস্পাতে ছোট ছোট কণাগুলির সংকোচন এবং সঞ্চয়ের যোগ করে, যার ফলে সরঞ্জামগুলি ক্ষয় হয় এবং এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এই কারণেই বিদ্যুৎকেন্দ্রে আসা সমস্ত জল একটি পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং তারপরে বিশুদ্ধকরণ, ফিল্টারিং, রাসায়নিক সংশোধন ইত্যাদি জড়িত একটি সম্পূর্ণ চিকিত্সার জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল, বিশুদ্ধ আকারে বর্তনীতে প্রবেশ করার আগে। এই ট্রিটমেন্টের পরে, জ্বলনটির তাপীয় আউটপুট বাড়ানোর জন্য বয়লারগুলিতে যাওয়ার আগে জলকে আগে থেকে গরম করতে হত। এর জন্য, টারবাইন থেকে পুনরুদ্ধার করা বাষ্প গরম করার ট্যাঙ্কের ভিতরে ব্যবহার করা হত, যার ফলে একটি তাপীয় বিনিময় হয় এবং 130 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পাওয়া যায়। এই তাপমাত্রায়, একমাত্র জিনিস যা অবশিষ্ট ছিল তা হল বয়লারগুলিতে পাঠানোর আগে জলকে একটি নির্দিষ্ট চাপে নিয়ে যাওয়া। ওয়াটার রুমে পাম্পগুলির সেট নিশ্চিত করে যে এটি চলাচল করবে, কারণ এটি জলকে 52 কেজি/সেমি2 চাপে রাখে, যা বয়লারের বাষ্প ড্রামে বিপরীত চাপকে কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। টার্বো-অল্টারনেটর বয়লারগুলিতে উৎপাদিত বাষ্প প্রচণ্ড চাপে (38 কেজি/সেমি2) টার্বো-অল্টারনেটর সেটগুলিতে যায়, যা টারবাইনের মাধ্যমে বাষ্পের তাপীয় শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, যা অল্টারনেটর থেকে বেরিয়ে আসার পরে এটিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উৎপাদনকারী সেটগুলি একটি টারবাইন এবং একটি অল্টারনেটর নিয়ে গঠিত ছিল, তাই এর নাম টার্বো-অল্টারনেটর। টারবাইনের ব্লেডের সাথে দুটি মুকুট সহ আটটি চাকা ছিল এবং বাকি সাতটি কেবল একটি মুকুট ছিল। বয়লার থেকে আসা বাষ্প প্রবেশের ভালভের মাধ্যমে টারবাইনের বিতরণ বাক্সে প্রবেশ করে। বাক্স থেকে, অগ্রভাগের ভালভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিদ্র এবং ভেন্টুরি প্রভাবের মধ্য দিয়ে, বাষ্প টারবাইনকে 3000 আরপিএম-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট উচ্চ প্রবাহের হার নিয়ে প্রথম চাকায় প্রবেশ করে। পরবর্তী চাকাগুলিতে বাষ্পের চাপ ধীরে ধীরে হ্রাস পায় যতক্ষণ না এটি কনডেনসারের চাপের সমান হয়, যদিও এর বিনিময় গতি স্থির ছিল। এই সমস্ত কিছু টারবাইনের চাকাগুলিকে চালিত করে, যা তখন একটি গিয়ারের মাধ্যমে অল্টারনেটরকে ঘুরিয়ে দেয়, যা ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য এবং পাওয়ার স্টেশনের নিজস্ব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দ্বারা ব্যবহার করার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করে। স্টার-ক্ষত অল্টারনেটর প্রতি সেকেন্ডে 50 চক্র (সিপিএস) ফ্রিকোয়েন্সি সহ 10.500V এর একটি ট্রাইফেসিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। অল্টারনেটরের এক্সাইটেশন কারেন্ট এক্সাইটার দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল, একটি অবিচ্ছিন্ন কারেন্ট জেনারেটর সরাসরি সাধারণ বেসে যুক্ত হয়েছিল, যা সম্পূর্ণ চার্জে, 340 এমপি তীব্রতার সাথে 170 ভোল্ট সিসি ছিল। প্রতিটি অল্টারনেটর দ্বারা উৎপাদিত শক্তি বহির্গামী ব্রেকারগুলিতে বহন করা হত। প্রতিটি ব্রেকার বা লাইন সাবস্টেশনের দিকে পরিচালিত হত এবং সেখান থেকে অসংখ্য গ্রাহককে সরবরাহ করা হত। প্রথম ব্রেকারটির সাবস্টেশনে 10 কেভি ক্ষমতা ছিল যা লিসবন-এর বৈদ্যুতিক গ্রিড এবং আরও দুটি ব্রেকার সরবরাহ করত, একটি 3 কেভি এবং অন্যটি 30 কেভি ক্ষমতা সহ। এই দুটি ব্রেকারের মধ্যে, প্রথম এবং প্রাচীনতম, ভোক্তা গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি, তেজো পাওয়ার স্টেশনের সহায়ক পরিষেবাগুলিও চালিত করে। 30 কেভি ক্ষমতা সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্রেকার থেকে দুটি তার বের হয়; একটি মারভিলা থেকে ভিলা ফ্রাঙ্কা ডি জিরা পর্যন্ত এবং অন্যটি সরাসরি সান্টারেম শহরে, যাতে তেও উপত্যকার পাশে অবস্থিত শিল্প গ্রাহকদের সরবরাহ করা যায়। কনডেন্সার টারবাইনের চাকাগুলিকে শক্তিশালী করার ভূমিকা পালন করার পরে, বাষ্পটি কনডেন্সারগুলিতে পরিচালিত হয় যেখানে এটি তার তরল অবস্থায় ফিরে আসে, যার ফলে সেই জল বয়লারে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। বাষ্প কনডেনসারে প্রবেশ করে এবং ঠান্ডা জলে ভরা টিউবুলার সিস্টেমের সংস্পর্শে এসে তার তরল অবস্থায় ফিরে আসে। এই শীতল জল টাগাস নদী থেকে তিনটি চলমান পাইপলাইন এবং একটি বহির্গামী পাইপলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল যা একটি সাইফোনিং প্রভাবের মাধ্যমে জলকে চ্যানেলে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল। বয়লারগুলিতে ব্যবহৃত বিশুদ্ধ জলের সঙ্গে নদীর জল কখনই মিশে যায়নি, যেহেতু, যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তেজোর জল কনডেন্সারের ভিতরে একটি নলাকার পদ্ধতিতে প্রবাহিত হয়, যখন বাষ্প খালি জায়গায় ভ্রমণ করে। বাষ্পের এই ঘনীভবন থেকে প্রাপ্ত জল নিষ্কাশন পাম্পগুলি দ্বারা শোষণ করা হয় এবং আবার বয়লারের বাষ্প ড্রামে পাঠানো হয়, প্রথমে ওয়াটার হিটার, ফিড ট্যাঙ্ক এবং পাম্পের মধ্য দিয়ে এবং অবশেষে অর্থনীতিবিদের কাছে পাঠানো হয়। বয়লারকে খাওয়ানোর জন্য জল হিসাবে পুনরায় ব্যবহারের জন্য ঘনীভূত বাষ্প পুনরুদ্ধার একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল/বাষ্প চক্র বন্ধ করে দেয় এবং যেমন, তেজো পাওয়ার স্টেশনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আরও দেখুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ জাদুঘর (লিসবন) রেফারেন্স বাহ্যিক সংযোগ উইকিয়েনর্জিয়া। সেন্ট্রাল তেজো-প্রযুক্তি-অপারেশনস তেজো পাওয়ার স্টেশন (অপারেশনস)