KS 150
কেএস 150 একটি গ্যাস কুলড রিঅ্যাক্টর যা মডারেটর (জিসিএইচডাব্লুআর) পারমাণবিক চুল্লির নকশা হিসাবে ভারী জল ব্যবহার করে। একটি একক উদাহরণ, এ-1, চেকোস্লোভাকিয়ার জাসলোভস্ক বোহুনিসের বোহুনিস পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নির্মিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে খারাপটি ছিল 22শে ফেব্রুয়ারী, 1977-এ একটি দুর্ঘটনা, যা আই. এন. ই. এস-4 রেট করা হয়েছিল। 1979 সাল থেকে কারখানাটি নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে। ইতিহাস চেকোস্লোভাকিয়ায় একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত 1956 সালে নেওয়া হয়েছিল। জ্যাসলভস্ক বোহুনিস (পশ্চিম স্লোভাকিয়া)-এ এ-1-এর নির্মাণ 1958 সালে শুরু হয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে 16 বছর সময় নেয়। 1972 সালের 24শে অক্টোবর এ-1 চালু করা হয়। কেএস 150 চুল্লিটি সম্পূর্ণরূপে চেকোস্লোভাকিয়ায় নির্মিত হয়েছিল, যা স্কোডা ওয়ার্কস দ্বারা নির্মিত ইউএসএসআর-এর সাথে একত্রে নকশা করা হয়েছিল। নকশার একটি সুবিধা ছিল চেকোস্লোভাকিয়ায় খনিজাত অপরিশোধিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার করার ক্ষমতা, যা একটি কান্ডু চুল্লির মতো। পরীক্ষামূলক নকশার কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দুর্ঘটনার শিকার হয় যার ফলে 30টিরও বেশি অপরিকল্পিত বন্ধ হয়ে যায়। 1976 সালের 5ই জানুয়ারি, কুল্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত কার্বন ডাই অক্সাইডের ফুটো হয়ে দুইজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। একটি 'প্রযুক্তিগত' (যান্ত্রিক?) পুনরায় জ্বালানি ভরার সময় ব্যর্থতা ঘটে এবং চুল্লিটির হলের মধ্যে একটি নতুন জ্বালানী সংযোজন করা হয়। 1977 সালের সবচেয়ে গুরুতর দুর্ঘটনাটি (নীচে দেখুন) আই. এন. ই. এস-4 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করা যেত, কিন্তু 1979 সালের 17ই মে সরকার উচ্চ খরচ, কম কর্মক্ষমতা এবং দুর্ঘটনা নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে কারখানাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। দ্বিতীয় চুল্লি ব্লক এ-2 নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। দুর্ঘটনাগুলি গোপন রাখা হয়েছিল, যদিও বন্য গল্পগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। এ1 পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি মোট 19,261 ঘন্টা ধরে কাজ করছিল, এটি 1,464 গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিল এবং নেটওয়ার্কে 916 গিগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছিল। সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল 127 মেগাওয়াট। কারখানাটি নিষ্ক্রিয়করণ, দূষণমুক্তকরণ এবং ভেঙে ফেলা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং 2033 সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত বিবরণ কে. এস. 150 একটি ভারী জল নিয়ন্ত্রিত, গ্যাস শীতল চুল্লি (এইচ. ডব্লিউ. জি. সি. আর) যা পরিচালনার সময় পুনরায় জ্বালানি ভরতে সক্ষম। সত্তরটি ধাতব ইউরেনিয়ামের তার, প্রতিটি ম্যাগনেসিয়াম এবং বেরিলিয়ামের যৌগে আবৃত, একটি জ্বালানী রড তৈরি করার জন্য একত্রিত করা হয়। চুল্লিটির চাপ পাত্রটি নলাকার আকৃতির 15 সেন্টিমিটার কার্বন ইস্পাতের, যার ব্যাস 5.1 মিটার এবং উচ্চতা 20 মিটার। চাপ পাত্রের মধ্যে (সক্রিয় অঞ্চলে) ভারী জলের মডারেটরের জন্য অ্যালুমিনিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম-সিলিকন মিশ্রধনের একটি নলাকার পাত্র থাকে। জ্বালানী চ্যানেলগুলি উল্লম্ব, প্রতিটি একটি একক জ্বালানী রড ধারণ করে যা প্রবাহিত কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে শীতল করা হয়। অপারেশন চলাকালীন পুনরায় জ্বালানি ভরার অনুমতি দেওয়ার জন্য কোরটি একটি চাপযুক্ত পাত্রে থাকে। ভারী জলের মডারেটরটি একটি পৃথক বর্তনীতে শীতল করা হয়। প্রাথমিক কুল্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জ্বালানির রডগুলির চারপাশে প্রবাহিত হয়। রড দ্বারা উত্তপ্ত হওয়ার পরে এটি ছয়টি বাষ্প জেনারেটরে পাইপ করা হয়। ফলস্বরূপ বাষ্প তিনটি টার্বোজেনারেটরকে শক্তি দেয়। জ্বালানীঃ অপরিশোধিত ধাতব ইউরেনিয়াম, চুল্লিতে 23.1 টন। কোরঃ ব্যাস 3.56 মিটার, উচ্চতা 4 মিটার। চুল্লি থেকে বেরোনোর সময় কুল্যান্ট গ্যাসঃ চাপ 5.4 এমপিএ (~ 54 এটিএম), তাপমাত্রা 426 ডিগ্রি সেলসিয়াস। রূপান্তর দক্ষতাঃ 18.5%। মাঝারি ভারী জলঃ তাপমাত্রা 65 ডিগ্রি সেলসিয়াস (সর্বোচ্চ/প্রস্থান 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস) ক্ষমতাঃ 143 মেগাওয়াট। 1977 সালের 22শে ফেব্রুয়ারি, জ্বালানি পরিবর্তনের সময়, মানুষের ভুল এবং নকশা সংক্রান্ত সমস্যার সংমিশ্রণে চেকোস্লোভাকিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে। কিছু জ্বালানী রড প্রতিস্থাপন করা হচ্ছিল যখন চুল্লিটি একটি আদর্শ পদ্ধতিতে সক্রিয় ছিল। এই ক্ষেত্রে যদিও রডগুলি ঢেকে রাখা আর্দ্রতা শোষকগুলি সরানো হয়নি, যার ফলে স্থানীয়ভাবে জ্বালানি অতিরিক্ত গরম হয় (যেহেতু কুল্যান্ট গ্যাসে তাপের সংক্রমণ হ্রাস পেয়েছিল)। সক্রিয় অঞ্চলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ভারী জল কুল্যান্টের সংস্পর্শে এসেছিল এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সার্কিট উভয়ই দূষিত হয়েছিল। দুর্ঘটনাটিকে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক ইভেন্ট স্কেলে লেভেল 4 হিসাবে রেট করা হয়েছিল (তুলনায়, থ্রি মাইল দ্বীপ দুর্ঘটনাটি লেভেল 5 হিসাবে রেট করা হয়েছিল)। অপারেটরের ত্রুটির কারণে একটি ভারী জল নিয়ন্ত্রিত কার্বন ডাই অক্সাইড শীতল 100 মেগাওয়াট (ই) পাওয়ার রিঅ্যাক্টরের 25 শতাংশ জ্বালানী উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অপারেটররা একটি ক্ষতিগ্রস্ত প্যাক থেকে একটি নতুন জ্বালানী উপাদানের মধ্যে পড়ে যাওয়া সিলিকা জেলের গুলিগুলি সরাতে ব্যর্থ হয়েছিল (জ্বালানী উপাদানের অভ্যন্তরটি পরীক্ষা করার জন্য কোনও পদ্ধতি উপলব্ধ ছিল না, তাই কেবল উপর থেকে গুলিগুলি সরানো হয়েছিল)। সিলিকা জেল প্যাকগুলি সংরক্ষণ এবং পরিবহনের সময় অব্যবহৃত জ্বালানীকে শুকনো রাখার জন্য ব্যবহার করা হত। সিলিকা জেলের ছোপগুলি কুল্যান্টের প্রবাহকে অবরুদ্ধ করে যার ফলে জ্বালানি অতিরিক্ত গরম হয় এবং চাপ চ্যানেল এটি ধরে রাখে। চুল্লিটির অংশে (গ্যাস সার্কিট) যেখানে জ্বালানী উপাদানগুলি সমন্বিত করা হয় সেখানে অত্যধিক গরম হওয়ার ফলে, জ্বালানী ক্ল্যাডিং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রাথমিক কুলিং সার্কিট (সিও2 গ্যাস)-এ যথেষ্ট পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। বাষ্প বয়লারগুলিতে ফুটো হওয়ার মাধ্যমে (ম্যাগনক্স বা এজিআর প্ল্যান্টের অনুরূপ মৌলিক নকশা) গৌণ বর্তনীর কিছু অংশ দূষিত হয়ে যায়। উদ্ধৃতি বাহ্যিক সংযোগ স্লোভাকিয়ায় এ1 পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইতিহাস এ-1 পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত পরিকল্পনা (ফ্ল্যাশ-ভিত্তিক; চালানোর জন্য, অনিরাপদ স্ক্রিপ্টগুলির অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন) কেএস-150 চুল্লির বিস্তারিত পরিকল্পনা (ফ্ল্যাশ-ভিত্তিক) স্লোভাকের কেএস-150 চুল্লির বিশদ পরিকল্পনা (ফ্ল্যাশ-ভিত্তিক; চালানোর জন্য, অনিরাপদ স্ক্রিপ্টগুলির অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন) চুল্লিটির ডিকমিশনিং (বিস্তারিত প্রতিবেদন, পিডিএফ) 1977 সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় বেসামরিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লিগুলি তেজস্ক্রিয়ভাবে দূষিত অঞ্চল চেকোস্লোভাকিয়া-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক চেকোস্লোভাকিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি