Distribution management system
ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডি. এম. এস) হল বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরণ নেটওয়ার্কগুলি দক্ষতার সাথে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডিজাইন করা অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি সংগ্রহ। এটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং ফিল্ড অপারেটিং কর্মীদের বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত সমর্থন ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট হ্রাস করার ক্ষেত্রে পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং গুণমান উন্নত করা, বিভ্রাটের সময় হ্রাস করা, গ্রহণযোগ্য ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভোল্টেজের মাত্রা বজায় রাখা একটি ডি. এম. এস-এর মূল সরবরাহযোগ্য বিষয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রাহকদের চাহিদা ও শক্তির গুণগত সংজ্ঞা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বৈদ্যুতিক শক্তি দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠার সাথে সাথে এর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং নির্ভরযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রিয়েল-টাইম নেটওয়ার্ক ভিউ এবং গতিশীল সিদ্ধান্তগুলি সম্পদের অনুকূলকরণ এবং চাহিদা পরিচালনার জন্য সহায়ক হয়ে উঠেছে, যার ফলে বড় আকারের বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কে বিতরণ পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পর্যালোচনা বেশিরভাগ ডিস্ট্রিবিউশন ইউটিলিটিগুলি তাদের আউটেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (ওএমএস) মাধ্যমে আইটি সমাধানগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে যা গ্রাহক তথ্য ব্যবস্থা (সিআইএস), ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) এবং ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স সিস্টেমের (আইভিআরএস) মতো অন্যান্য ব্যবস্থা ব্যবহার করে। একটি আউটেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের একটি নেটওয়ার্ক উপাদান/সংযোগ মডেল থাকে। নেটওয়ার্কে সুরক্ষা ডিভাইসগুলির (যেমন সার্কিট ব্রেকার) অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান সহ গ্রাহকদের কাছ থেকে আউটেজ কলগুলির অবস্থানগুলিকে একত্রিত করে, আউটেজের অবস্থানগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি নিয়ম ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। এর উপর ভিত্তি করে, পুনরুদ্ধারের কার্যক্রমের তালিকা তৈরি করা হয় এবং নাবিকদের পাঠানো হয়। এর সমান্তরালে, ডিস্ট্রিবিউশন ইউটিলিটিগুলি প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র তাদের উচ্চতর ভোল্টেজ সাবস্টেশনগুলিতে সুপারভাইজারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেটা অ্যাকুইজিশন (এসসিএডিএ) ব্যবস্থা চালু করতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে, এস. সি. এ. ডি. এ-র ব্যবহার ধীরে ধীরে নিম্ন ভোল্টেজ স্তরের স্থানগুলিতে প্রসারিত হয়েছে। ডিএমএসগুলি রিয়েল-টাইম ডেটা অ্যাক্সেস করে এবং একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে একক কনসোলে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করে। তাদের বিকাশ বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল জুড়ে বৈচিত্র্যময়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ডিএমএসগুলি সাধারণত আউটেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমগুলিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে গিয়ে, সম্পূর্ণ ক্রমগুলি স্বয়ংক্রিয় করে এবং সমগ্র বিতরণ বর্ণালীর একটি শেষ থেকে শেষ, সমন্বিত দৃশ্য সরবরাহ করে বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে, যুক্তরাজ্যে, আরও ঘন এবং আরও জালযুক্ত নেটওয়ার্ক টপোলজিগুলি, শক্তিশালী স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত হয়ে, উচ্চ-ভোল্টেজ স্যুইচিং ক্রিয়াকলাপগুলির প্রাথমিক কেন্দ্রীকরণের দিকে পরিচালিত করেছিল, প্রাথমিকভাবে কাগজের রেকর্ড এবং বড় ওয়ালবোর্ডে মুদ্রিত পরিকল্পিত চিত্রগুলি ব্যবহার করে যা বর্তমান চলমান অবস্থা দেখানোর জন্য চৌম্বকীয় প্রতীকগুলির সাথে 'পরিহিত' ছিল। সেখানে, ডি. এম. এস প্রাথমিকভাবে এস. সি. এ. ডি. এ সিস্টেম থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ এই কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা পরিচালন পদ্ধতিগুলিকে বৈদ্যুতিনভাবে পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এগুলি প্রসারিত করা হয়েছিল। এই ডিএমএসগুলির জন্য প্রাথমিক ওএমএসগুলির প্রয়োজনের তুলনায় আরও বিস্তারিত উপাদান/সংযোগ মডেল এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল কারণ নেটওয়ার্কগুলিতে প্রতিটি সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতা এবং আর্থিং পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের মতো অঞ্চলগুলিতে, নেটওয়ার্ক উপাদান/সংযোগ মডেলগুলি সাধারণত প্রথমে ডি. এম. এস-এ তৈরি করা হত, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এগুলি সাধারণত জিআইএস-এ তৈরি করা হত। একটি ডি. এম. এস-এ সাধারণ তথ্য প্রবাহে এস. সি. এ. ডি. এ সিস্টেম, ইনফরমেশন স্টোরেজ অ্যান্ড রিট্রিভাল (আই. এস. আর) সিস্টেম, কমিউনিকেশন (সি. ও. এম) সার্ভার, ফ্রন্ট-এন্ড প্রসেসর (এফ. ই. পি) এবং ফিল্ড রিমোট টার্মিনাল ইউনিট (এফ. আর. টি. ইউ) রয়েছে। কেন ডিএমএস? অচলাবস্থার সময়কাল হ্রাস করুন অচলাবস্থার পূর্বাভাসের গতি এবং নির্ভুলতা উন্নত করুন। উন্নত বিভ্রাট সনাক্তকরণের মাধ্যমে নাবিকদের টহল এবং গাড়ি চালানোর সময় হ্রাস করুন। পরিচালন দক্ষতার উন্নতি করুন পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রু সংস্থানগুলি নির্ধারণ করুন। কার্যকরী অঞ্চলগুলির মধ্যে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার করুন। পারস্পরিক সহায়তা কর্মীদের জন্য কখন সর্বোত্তম সময় নির্ধারণ করুন। গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি একটি ডি. এম. এস আই. ভি. আর এবং অন্যান্য মোবাইল প্রযুক্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মাধ্যমে গ্রাহক কলগুলির জন্য একটি উন্নত বিভ্রাট যোগাযোগ রয়েছে। গ্রাহকদের আরও সঠিক আনুমানিক পুনরুদ্ধারের সময় প্রদান করুন। একটি বিভ্রাটের দ্বারা প্রভাবিত সমস্ত গ্রাহকদের ট্র্যাক করে, প্রতিটি ফিডারের প্রতিটি ডিভাইসের বৈদ্যুতিক কনফিগারেশন নির্ধারণ করে এবং প্রতিটি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ সংকলন করে পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করুন। ডি. এম. এস-এর কার্যকারিতা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ও. এন্ড. এম-এর কাজকর্মকে সমর্থন করার জন্য ডি. এম. এস-এর সমাধানগুলি নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবেঃ নেটওয়ার্ক ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং সাপোর্ট টুলস অ্যাপ্লিকেশনস ফর অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্ড রেমেডিয়াল অ্যাকশন ইউটিলিটি প্ল্যানিং টুলস সিস্টেম প্রোটেকশন স্কিম ডি. এম. এস-এর দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন উপ-কাজগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ-নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি অ্যানালাইসিস (এন. সি. এ) ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক সাধারণত একটি বড় এলাকা জুড়ে থাকে এবং বিভিন্ন ভোল্টেজ স্তরে বিভিন্ন গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। তাই বৃহত্তর জিআইএস/অপারেটর ইন্টারফেসে প্রয়োজনীয় উৎস এবং লোডগুলি সনাক্ত করা প্রায়শই খুব কঠিন। সাধারণ এস. সি. এ. ডি. এ সিস্টেম জি. ইউ. আই-এর সাথে প্রদত্ত প্যানিং এবং জুমিং সঠিক কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না। নেটওয়ার্ক সংযোগ বিশ্লেষণ একটি অপারেটর নির্দিষ্ট কার্যকারিতা যা অপারেটরকে পছন্দের নেটওয়ার্ক বা উপাদানটি খুব সহজেই সনাক্ত করতে বা সনাক্ত করতে সহায়তা করে। এন. সি. এ প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্ক লোডের ফিড পয়েন্ট প্রদর্শন করে। সার্কিট ব্রেকার (সিবি), রিং মেইন ইউনিট (আরএমইউ) এবং/অথবা বিচ্ছিন্নকারীগুলির মতো সমস্ত স্যুইচিং ডিভাইসের অবস্থার উপর ভিত্তি করে যা নেটওয়ার্ক মডেলের টপোলজিকে প্রভাবিত করে, প্রচলিত নেটওয়ার্ক টপোলজি নির্ধারণ করা হয়। এনসিএ অপারেটরকে নেটওয়ার্কের রেডিয়াল মোড, লুপ এবং সমান্তরাল নির্দেশ করে বিতরণ নেটওয়ার্কের অপারেটিং অবস্থা জানতে সহায়তা করে। সময়সূচী পরিবর্তন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা যুক্তরাজ্যের মতো অঞ্চলগুলিতে ডি. এম. এস-এর একটি মূল কাজ সর্বদা নিরাপদ পরিবর্তনকে সমর্থন করা এবং নেটওয়ার্কে কাজ করা। নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলীরা কাজ সম্পন্ন করার আগে নেটওয়ার্কের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন এবং নিরাপদ করার জন্য স্যুইচিং সময়সূচী প্রস্তুত করেন এবং ডিএমএস তার নেটওয়ার্ক মডেল ব্যবহার করে এই সময়সূচীগুলিকে বৈধ করে। স্যুইচিং সময়সূচী টেলিকন্ট্রোলড এবং ম্যানুয়াল (অন-সাইট) স্যুইচিং অপারেশনগুলিকে একত্রিত করতে পারে। যখন প্রয়োজনীয় অংশটি নিরাপদ করা হয়, তখন ডিএমএস একটি পেমিট টু ওয়ার্ক (পিটিডব্লিউ) নথি জারি করার অনুমতি দেয়। এটি বাতিল হওয়ার পরে যখন কাজ শেষ হয়ে যায়, তখন স্যুইচিং সময়সূচীটি স্বাভাবিক চলমান ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের সুবিধা দেয়। কার্যকর যে কোনও কার্যকরী সীমাবদ্ধতা প্রতিফলিত করতে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলিকেও ট্যাগ করা যেতে পারে। নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট/কানেক্টিভিটি মডেল এবং সংশ্লিষ্ট চিত্রগুলি অবশ্যই সর্বদা সম্পূর্ণ আপ টু ডেট রাখতে হবে। স্যুইচিং সময়সূচী সুবিধা তাই নেটওয়ার্ক মডেলের 'প্যাচগুলি' কাজের উপযুক্ত পর্যায়ে (গুলি) লাইভ সংস্করণে প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। 'প্যাচ' শব্দটি ওয়ালবোর্ড ডায়াগ্রামগুলি বজায় রাখার জন্য পূর্বে ব্যবহৃত পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রাক্কলন (এসই) রাষ্ট্রীয় প্রাক্কলনকারী ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কগুলির জন্য সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটি মূলত সিস্টেম ভোল্টেজের একটি নির্ভরযোগ্য অনুমান প্রদান করার লক্ষ্যে করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রাক্কলনকারীর কাছ থেকে এই তথ্য নেটওয়ার্ক জুড়ে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং ডাটাবেস সার্ভারে প্রবাহিত হয়। সুদের চলকগুলি পরিচালন সীমার প্রান্ত, সরঞ্জামের স্বাস্থ্য এবং প্রয়োজনীয় অপারেটর কর্মের মতো পরামিতিগুলির ইঙ্গিত দেয়। রাষ্ট্রীয় প্রাক্কলনকারীরা উচ্চ আত্মবিশ্বাসের সাথে সুদের এই চলকগুলির গণনা করার অনুমতি দেয় যদিও এই তথ্য সত্ত্বেও যে পরিমাপগুলি গোলমাল দ্বারা দূষিত হতে পারে, বা অনুপস্থিত বা ভুল হতে পারে। যদিও আমরা সরাসরি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম নাও হতে পারি, তবে এটি পরিমাপের একটি স্ক্যান থেকে অনুমান করা যেতে পারে যা সিঙ্ক্রোনাইজড বলে মনে করা হয়। অ্যালগরিদমগুলি এই সত্যের জন্য অনুমতি দিতে হবে যে শব্দের উপস্থিতি পরিমাপকে তির্যক করতে পারে। একটি সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থায়, রাজ্যটি আধা-স্থিতিশীল। সময় ধ্রুবকগুলি যথেষ্ট দ্রুত হয় যাতে সিস্টেমের গতিবিদ্যা দ্রুত ক্ষয় হয় (পরিমাপের ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে)। সিস্টেমটি স্থির অবস্থার একটি ক্রমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে বলে মনে হয় যা লোড প্রোফাইলে পরিবর্তনের মতো বিভিন্ন পরামিতি দ্বারা চালিত হয়। রাজ্য প্রাক্কলনকারীর ইনপুটগুলি লোড ফ্লো বিশ্লেষণ, আকস্মিকতা বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য প্রয়োগের মতো বিভিন্ন প্রয়োগগুলিতে দেওয়া যেতে পারে। লোড ফ্লো অ্যাপ্লিকেশন (এল. এফ. এ) লোড ফ্লো স্টাডি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম যা একটি পাওয়ার সিস্টেমে প্রয়োগ করা সংখ্যাসূচক বিশ্লেষণের সাথে জড়িত। লোড প্রবাহ অধ্যয়ন সাধারণত একটি একক-লাইন চিত্রের মতো সরলীকৃত স্বরলিপি ব্যবহার করে এবং ভোল্টেজ এবং কারেন্টের পরিবর্তে এসি শক্তির বিভিন্ন রূপের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি স্বাভাবিক স্থিতিশীল ক্রিয়াকলাপে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে। একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ অধ্যয়নের লক্ষ্য হল নির্দিষ্ট লোড এবং জেনারেটর বাস্তব শক্তি এবং ভোল্টেজ অবস্থার জন্য একটি বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রতিটি বাসের জন্য সম্পূর্ণ ভোল্টেজ কোণ এবং মাত্রার তথ্য প্রাপ্ত করা। একবার এই তথ্য জানা গেলে, প্রতিটি শাখায় প্রকৃত এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রবাহ পাশাপাশি জেনারেটর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আউটপুট বিশ্লেষণাত্মকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই সমস্যার অরৈখিক প্রকৃতির কারণে, গ্রহণযোগ্য সহনশীলতার মধ্যে এমন একটি সমাধান পাওয়ার জন্য সংখ্যাসূচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। টেলিমিটার বা পূর্বাভাসকৃত ফিডার স্রোতের সাথে মেলে লোড মডেলটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোড গণনা করতে হবে। এটি প্রতিটি পৃথক ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের মধ্যে লোড সঠিকভাবে বিতরণ করতে গ্রাহকের ধরন, লোড প্রোফাইল এবং অন্যান্য তথ্য ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের পরিকল্পনার পাশাপাশি বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলির সর্বোত্তম ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণের জন্য লোড-ফ্লো বা পাওয়ার ফ্লো স্টাডি গুরুত্বপূর্ণ। ভোল্ট-ভিএআর নিয়ন্ত্রণ (ভিভিসি) ভোল্ট-ভিএআর নিয়ন্ত্রণ বা ভিভিসি বলতে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা জুড়ে ভোল্টেজের মাত্রা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি (ভিএআর) পরিচালনার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই দুটি পরিমাণ সম্পর্কিত, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একটি ইন্ডাক্টিভ লাইনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় (এবং সমস্ত লাইনের কিছু ইন্ডাক্টেন্স থাকে) সেই লাইনে একটি ভোল্টেজ ড্রপ দেখা যায়। ভিভিসি এমন ডিভাইসগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেই ভোল্টেজ ড্রপের আকার পরিবর্তন করতে গ্রিডে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ইনজেক্ট করে, এমন সরঞ্জাম ছাড়াও যা আরও সরাসরি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে। লিগ্যাসি গ্রিডে, ভোল্টেজ ব্যবস্থাপনার জন্য তিনটি প্রাথমিক সরঞ্জাম রয়েছেঃ লোড ট্যাপ চেঞ্জার (এলটিসি), ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক এবং ক্যাপাসিটর ব্যাংক। এলটিসি এবং ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রকরা পরিবর্তনশীল বাঁক অনুপাত সহ ট্রান্সফরমারগুলিকে বোঝায় যা একটি নেটওয়ার্কের কৌশলগত বিন্দুতে স্থাপন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় হিসাবে ভোল্টেজ বাড়াতে বা কমাতে সামঞ্জস্য করা হয়। ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্কগুলি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি "উৎপাদন" করে ভোল্টেজ পরিচালনা করে এবং এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে প্রকৃত ভোল্ট/ভিএআর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই বড় ক্যাপাসিটারগুলি সুইচগুলির মাধ্যমে শান্ট কনফিগারেশনে গ্রিডের সাথে সংযুক্ত থাকে যা বন্ধ হয়ে গেলে ক্যাপাসিটারগুলিকে ভিএআর তৈরি করতে এবং সংযোগের বিন্দুতে ভোল্টেজ বাড়ানোর অনুমতি দেয়। ভবিষ্যতে, আরও ভিভিসি স্মার্ট ইনভার্টার এবং অন্যান্য বিতরণকৃত প্রজন্মের সংস্থান দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যা একটি বিতরণ নেটওয়ার্কে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও প্রবেশ করাতে পারে। একটি ভিভিসি অ্যাপ্লিকেশন অপারেটরকে সমস্ত ভিভিসি সরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করে বিপজ্জনকভাবে কম বা উচ্চ ভোল্টেজ পরিস্থিতি প্রশমিত করতে সহায়তা করে। পরিকল্পনাটি একটি প্রয়োজনীয় ট্যাপ অবস্থান এবং ক্যাপাসিটর স্যুইচিং অবস্থা দেবে যাতে ভোল্টেজটি তার নামমাত্র মানের কাছাকাছি থাকে এবং এইভাবে ইউটিলিটির জন্য ভোল্ট-ভিএআর নিয়ন্ত্রণ ফাংশনকে অনুকূল করে তোলে। একটি স্থিতিশীল ভোল্টেজ প্রোফাইল বজায় রাখার পাশাপাশি, ভিভিসি-র বিদ্যুৎ লাইনের প্রশস্ততা (বর্তমান-বহন ক্ষমতা)-র জন্য সম্ভাব্য সুবিধা রয়েছে। এমন লোড থাকতে পারে যা ক্যাপাসিটার এবং ইন্ডাক্টর (যেমন বৈদ্যুতিক মোটর) এর মতো প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান ধারণ করে যা গ্রিডকে চাপ দেয়। এর কারণ হল এই লোডগুলির প্রতিক্রিয়াশীল অংশ তাদের অন্যথায় তুলনীয়, বিশুদ্ধ প্রতিরোধক লোডের তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ টানতে বাধ্য করে। অতিরিক্ত স্রোতের ফলে ট্রান্সফরমার, কন্ডাক্টর ইত্যাদির মতো সরঞ্জামগুলি গরম হতে পারে। যা তখন মোট তড়িৎ প্রবাহ বহন করার জন্য আকার পরিবর্তন করতে হতে পারে। একটি আদর্শ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সিস্টেমের সমস্ত স্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উৎপাদন, শোষণ এবং প্রবাহের যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। লোড শেডিং অ্যাপ্লিকেশন (এলএসএ) বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থায় ট্রান্সমিশন লাইনের দীর্ঘ বিস্তার, একাধিক ইনজেকশন পয়েন্ট এবং ভোক্তাদের চাহিদার ওঠানামা রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সহজাতভাবে অস্থিরতা বা অপ্রত্যাশিত সিস্টেম অবস্থার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যা সমালোচনামূলক ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। সাধারণত ত্রুটি, সর্বোচ্চ ঘাটতি বা সুরক্ষা ব্যর্থতার কারণে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দোলন থেকে অস্থিরতা দেখা দেয়। ডিস্ট্রিবিউশন লোড শেডিং এবং পুনরুদ্ধার প্রকল্পগুলি যে কোনও উপযোগে জরুরি অপারেশন এবং নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি স্বয়ংক্রিয় লোড শেডিং অ্যাপ্লিকেশন ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কে পূর্বনির্ধারিত ট্রিগার পরিস্থিতি সনাক্ত করে এবং নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়াগুলির পূর্বনির্ধারিত সেট সম্পাদন করে, যেমন অ-সমালোচনামূলক ফিডারগুলি খোলা বা বন্ধ করা, ডাউনস্ট্রিম বিতরণ বা ইনজেকশনের উত্সগুলি পুনরায় কনফিগার করা, বা একটি ট্রান্সফরমারে ট্যাপ নিয়ন্ত্রণ সম্পাদন করা। যখন একটি বিতরণ নেটওয়ার্ক জটিল হয় এবং একটি বৃহত্তর এলাকা জুড়ে থাকে, তখন নীচের দিকে নেওয়া জরুরি পদক্ষেপগুলি নেটওয়ার্কের উজানের অংশে বোঝা কমাতে পারে। একটি অ-স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়, সচেতনতা এবং ম্যানুয়াল অপারেটর হস্তক্ষেপ সমস্যা প্রশমনে মূল ভূমিকা পালন করে। যদি সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান না করা হয়, তবে সেগুলি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং বড় বিপর্যয়কর ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। ডিএমএস-কে একটি মডুলার স্বয়ংক্রিয় লোড শেডিং এবং পুনরুদ্ধার অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করতে হবে যা যে কোনও উপযোগের জন্য জরুরি অপারেশন এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাগুলি স্বয়ংক্রিয় করে। অ্যাপ্লিকেশনটিতে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সি লোড শেডিং (ইউএফএলএস), সীমা লঙ্ঘন এবং দিন ভিত্তিক লোড শেডিং স্কিমের সময় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা সাধারণত অপারেটর দ্বারা সম্পাদিত হয়। ফল্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিস্টেম রিস্টোরেশন (এফ. এম. এস. আর) নির্ভরযোগ্যতা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণমান হল মূল মাপকাঠি যা যে কোনও ইউটিলিটি দ্বারা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গ্রাহকের জন্য বিভ্রাটের সময়কাল হ্রাস, সমস্ত ইউটিলিটি নির্ভরযোগ্যতা সূচকের উপর উন্নতি করবে তাই এফ. এম. এস. আর বা স্বয়ংক্রিয় স্যুইচিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি এফ. এম. এস. আর-এর জন্য প্রয়োজনীয় দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ 'লঃ সুইচিং ম্যানেজমেন্ট এবং প্রস্তাবিত সুইচিং প্ল্যান ডি. এম. এস অ্যাপ্লিকেশনটি এস. সি. এ. ডি. এ সিস্টেম থেকে ত্রুটির তথ্য গ্রহণ করে এবং ত্রুটি সনাক্তকরণ এবং সুইচিং ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য একই প্রক্রিয়া করে; ফলাফলগুলি অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা কর্ম পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হয়। কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় লোড ব্রেক সুইচ/আরএমইউ/সেকশনালাইজার চালু/বন্ধ করা। কার্যকারিতা দ্বারা প্রদত্ত অধ্যয়ন মোডে কর্ম পরিকল্পনা যাচাই করা যেতে পারে। কনফিগারেশনের উপর ভিত্তি করে স্যুইচিং ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল/স্বয়ংক্রিয় হতে পারে। ফিডার রিকনফিগারেশনের মাধ্যমে লোড ব্যালেন্সিং (এলবিএফআর) ফিডার রিকনফিগারেশনের মাধ্যমে লোড ব্যালেন্সিং ইউটিলিটিগুলির জন্য একটি প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন যেখানে তাদের একাধিক ফিডার রয়েছে যা একটি লোড জনাকীর্ণ এলাকায় খাওয়ায়। একটি নেটওয়ার্কে লোডগুলির ভারসাম্য বজায় রাখতে, অপারেটর নেটওয়ার্কে অন্যান্য অংশে লোডগুলি পুনরায় রুট করে। একটি ফিডার লোড ম্যানেজমেন্ট (এফ. এল. এম) আপনাকে বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থায় শক্তি সরবরাহ পরিচালনা করতে এবং সমস্যার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। একটি ফিডার লোড ম্যানেজমেন্ট বিতরণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে যাতে বিতরণ অপারেটরকে আগে থেকে সতর্ক করা হয় এবং দক্ষতার সাথে যেখানে এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারে। এটি বিদ্যমান সমস্যাগুলির আরও দ্রুত সংশোধনের অনুমতি দেয় এবং সমস্যা এড়ানোর সম্ভাবনাগুলিকে সক্ষম করে, যা উন্নত নির্ভরযোগ্যতা এবং শক্তি সরবরাহ কর্মক্ষমতা উভয়ের দিকেই পরিচালিত করে। অনুরূপভাবে, ক্ষতি হ্রাস করার জন্য ফিডার রিকনফিগারেশনও ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এবং কার্যকরী সীমাবদ্ধতার কারণে ইউটিলিটি নেটওয়ার্ক তার ক্ষতির পরিণতি না জেনেই তার সর্বোচ্চ সক্ষমতায় পরিচালিত হতে পারে। কার্যকরী পরিচালনার জন্য এই ক্রিয়াকলাপগুলির কারণে সামগ্রিক শক্তি ক্ষতি এবং রাজস্ব ক্ষতি হ্রাস করা হবে। ডিএমএস অ্যাপ্লিকেশন এর জন্য স্যুইচিং ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে, ক্ষতি হ্রাস সমস্যাটি সর্বোত্তম পাওয়ার ফ্লো অ্যালগরিদম দ্বারা সমাধান করা হয় এবং স্যুইচিং প্ল্যানগুলি উপরের ফাংশনের মতো তৈরি করা হয় ডিস্ট্রিবিউশন লোড ফোরকাস্টিং (ডিএলএফ) ডিস্ট্রিবিউশন লোড ফোরকাস্টিং (ডিএলএফ) লোড পূর্বাভাস তৈরি, পরিচালনা এবং বিশ্লেষণের জন্য একটি কাঠামোগত ইন্টারফেস সরবরাহ করে। বৈদ্যুতিক পাওয়ার লোড পূর্বাভাসের জন্য সঠিক মডেলগুলি একটি ইউটিলিটি কোম্পানির পরিচালনা এবং পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। ডি. এল. এফ একটি বৈদ্যুতিক সংস্থাকে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয়, লোড স্যুইচিং, পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নের সিদ্ধান্ত সহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। লোড পূর্বাভাস বিভিন্ন পরিকল্পনার সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ঃ স্বল্পমেয়াদী লোড পূর্বাভাস বা এস. টি. এল. এফ (1 দিন পর্যন্ত, মাঝারি মেয়াদী লোড পূর্বাভাস বা এম. টি. এল. এফ (1 দিন থেকে 1 বছর), এবং দীর্ঘমেয়াদী লোড পূর্বাভাস বা এল. টি. এল. এফ (<আই. ডি1> বছর)। সারা বছর ধরে সঠিকভাবে লোডের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আবহাওয়া, সৌর বিকিরণ, জনসংখ্যা, মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদনের মরশুম এবং ছুটির দিন সহ বিভিন্ন বাহ্যিক কারণ বিবেচনা করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, শীতের মরসুমে, গ্রীষ্মকালীন মডেলের পাশাপাশি ব্যাখ্যামূলক পরিবর্তনশীল হিসাবে গড় বায়ু শীতল ফ্যাক্টর যুক্ত করা যেতে পারে। বসন্ত এবং শরতের মতো অন্তর্বর্তীকালীন মরশুমে রূপান্তর কৌশলটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ছুটির দিনে, ছুটির প্রকৃত বোঝা আরও ভালভাবে অনুমান করার জন্য ছুটির প্রভাবের বোঝা স্বাভাবিক বোঝা থেকে কেটে নেওয়া যেতে পারে। মাল্টিপল রিগ্রেশন, এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং, ইটারেটিভ রিওয়েটেড লেস্ট-স্কোয়ার, অ্যাডাপটিভ লোড ফোরকাস্টিং, স্টোকাস্টিক টাইম সিরিজ, ফাজি লজিক, নিউরাল নেটওয়ার্ক এবং জ্ঞান ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সিস্টেমের মতো বিভিন্ন কৌশলের উপর ভিত্তি করে লোড পূর্বাভাসের জন্য বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেল তৈরি করা হয়েছে। এস. টি. এল. এফ-এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল অটোরেগ্রেসিভ (এ. আর) মডেল, অটোরেগ্রেসিভ মুভিং এভারেজ মডেল (এ. আর. এম. এ), অটোরেগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং এভারেজ (এ. আর. আই. এম. এ) মডেল এবং ফাজি লজিক এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অন্যান্য মডেল। ডিএলএফ তথ্য সংগ্রহ এবং পূর্বাভাস ক্ষমতা প্রদান করে যা আজকের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কনফিগার করা হয়েছে এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য এবং সঠিক পূর্বাভাস তৈরি করার ক্ষমতা থাকা উচিত। মান ভিত্তিক সংহতকরণ যে কোনও সমন্বিত শক্তি সরবরাহ ইউটিলিটি অপারেশন মডেলে, জিআইএস, বিলিং এবং মিটারিং সলিউশন, ইআরপি, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মতো বিভিন্ন কার্যকরী মডিউল রয়েছে যা সমান্তরালভাবে কাজ করে এবং রুটিন অপারেশনগুলিকে সমর্থন করে। প্রায়শই, এই কার্যকরী মডিউলগুলির প্রত্যেকটিকে নেটওয়ার্কের বর্তমান ক্রিয়াকলাপের অবস্থা, কর্মপ্রবাহ এবং সংস্থানগুলি (যেমন ক্রু, সম্পদ ইত্যাদি) মূল্যায়নের জন্য একে অপরের সাথে পর্যায়ক্রমিক বা বাস্তব সময়ের তথ্য বিনিময় করতে হয়। অন্যান্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিভাগের বিপরীতে, বিতরণ ব্যবস্থা প্রতিদিন পরিবর্তিত হয় বা বৃদ্ধি পায় এবং এটি একটি নতুন ভোক্তা, একটি নতুন ট্রান্সমিশন লাইন বা সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনের কারণে হতে পারে। যদি বিভিন্ন কার্যকরী মডিউল একটি অ-মানক পরিবেশে কাজ করে এবং কাস্টম এপিআই এবং ডাটাবেস ইন্টারফেস ব্যবহার করে, তবে পরিচালনার জন্য প্রকৌশল প্রচেষ্টা খুব বড় হয়ে যাবে। শীঘ্রই ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন এবং সংযোজনগুলি পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়বে যার ফলে সিস্টেমের সংহতকরণগুলি অকার্যকর হয়ে পড়বে। তাই ইউটিলিটিগুলি কার্যকরী মডিউলগুলির সম্পূর্ণ সুবিধা ব্যবহার করতে পারে না এবং কিছু ক্ষেত্রে সিস্টেমগুলিকে খুব বেশি খরচ সহ উপযুক্ত পরিবেশে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হতে পারে। এই সমস্যাগুলি প্রকাশ্যে আসার সাথে সাথে আন্তঃপ্রয়োগ তথ্য বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন প্রমিতকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। এটি বোঝা গিয়েছিল যে একটি আদর্শ ভিত্তিক সংহতকরণ অন্যান্য কার্যকরী মডিউলগুলির সাথে সংহতকরণকে সহজ করবে এবং এটি কার্যকরী কর্মক্ষমতাকেও উন্নত করবে। এটি নিশ্চিত করে যে ইউটিলিটি ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের জন্য বিক্রেতার নিরপেক্ষ পরিবেশে থাকতে পারে, যার অর্থ হল যে ইউটিলিটি সহজেই বিদ্যমান কার্যকারিতার উপরে নতুন কার্যকরী মডিউল যুক্ত করতে পারে এবং নতুন ইন্টারফেস অ্যাডাপ্টার ছাড়াই কার্যকরভাবে তথ্যকে সহজেই ধাক্কা দিতে বা টানতে পারে। আইইসি 61968 স্ট্যান্ডার্ড ভিত্তিক ইন্টিগ্রেশন আইইসি 61968 একটি মান যা আইইসি-র প্রযুক্তিগত কমিটি 57-এর ওয়ার্কিং গ্রুপ 14 দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার প্রয়োগগুলির মধ্যে তথ্য বিনিময়ের জন্য মান নির্ধারণ করে। এটি একটি ইউটিলিটি এন্টারপ্রাইজের আন্তঃ-অ্যাপ্লিকেশন একীকরণকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন যা নতুন বা উত্তরাধিকার হতে পারে। আইইসি 61968 অনুসারে, একটি ডিএমএস বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরঞ্জামগুলির পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য পরিচালন প্রক্রিয়া, ভোল্টেজ পরিচালনা, চাহিদা-পার্শ্ব পরিচালনা, বিভ্রাট পরিচালনা, কাজ পরিচালনা, স্বয়ংক্রিয় ম্যাপিং এবং সুবিধা পরিচালনার মতো বিভিন্ন ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আইইসি 61968 মানের মূল বিষয় হল ইন্টারফেস রেফারেন্স মডেল (আইআরএম) যা প্রতিটি শ্রেণীর প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেসকে সংজ্ঞায়িত করে। বিমূর্ত (যৌক্তিক) উপাদানগুলি কংক্রিট (ভৌত) প্রয়োগের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নেটওয়ার্ক অপারেশন (এন. ও.)-এর মতো একটি ব্যবসায়িক ফাংশন নেটওয়ার্ক অপারেশন মনিটরিং (এন. এম. ও. এন)-এর মতো বিভিন্ন ব্যবসায়িক উপ-ফাংশন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা যেতে পারে, যা আবার সাবস্টেশন স্টেট তত্ত্বাবধান, নেটওয়ার্ক স্টেট তত্ত্বাবধান এবং অ্যালার্ম তত্ত্বাবধানের মতো বিমূর্ত উপাদান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হবে। আইইসি 61968 সুপারিশ করে যে একটি অনুবর্তী ইউটিলিটি আন্তঃ-অ্যাপ্লিকেশন পরিকাঠামোর সিস্টেম ইন্টারফেসগুলি ইউনিফাইড মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ (ইউএমএল) ব্যবহার করে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। ইউ. এম. এল-এ গ্রাফিক স্বরলিপি কৌশলের একটি সেট রয়েছে যা অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড সফ্টওয়্যার-নিবিড় সিস্টেমের ভিজ্যুয়াল মডেল তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। আই. ই. সি 61968 সিরিজের মানগুলি সাধারণ তথ্য মডেল (সি. আই. এম)-কে প্রসারিত করে, যা বর্তমানে বৈদ্যুতিক বিতরণের চাহিদা মেটাতে ইউ. এম. এল মডেল হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। বিশেষত ইন্টারনেটে কাঠামোগত নথি বিনিময়ের জন্য, ব্যবহৃত ডেটা ফর্ম্যাটটি এক্সটেনসিবল মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ (এক্সএমএল) হতে পারে। এর প্রাথমিক ব্যবহারগুলির মধ্যে একটি হল বিভিন্ন এবং সম্ভাব্য অসঙ্গতিপূর্ণ কম্পিউটার ব্যবস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়। এক্স. এম. এল এইভাবে বিতরণ ব্যবস্থাপনার জন্য সিস্টেম ইন্টারফেসের ডোমেনের জন্য উপযুক্ত। এটি বার্তা পেলোডগুলি ফরম্যাট করে যাতে এস. ও. এ. পি (সিম্পল অবজেক্ট অ্যাক্সেস প্রোটোকল) ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বার্তা পরিবহনে এটি লোড করা যায়। তথ্যসূত্র বাইরের লিঙ্ক আই. ই. ই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটি আই. ই. সি-সমস্ত বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুতিন এবং সম্পর্কিত প্রযুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক মান এবং সামঞ্জস্য মূল্যায়ন ভারত সরকারের বহু মিলিয়ন ডলারের বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচি অটোমেশন