Fukushima Daiichi units 4, 5 and 6
2011 সালের 11ই মার্চ যখন ফুকুশিমা দাইইচি পারমাণবিক বিপর্যয় শুরু হয়, তখন চুল্লি ইউনিট 4,5 এবং 6 সবই বন্ধ হয়ে যায়। 2011 সালের তোহোকু ভূমিকম্প এবং সুনামির চার দিন পর একটি বিস্ফোরণে ইউনিট 4 ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউনিট 5 এবং 6-এ ভূমিকম্প এবং সুনামির ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলকভাবে সামান্য। ইউনিট 4 বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সমস্ত জ্বালানী রডগুলি চুল্লি ভবনের উপরের তলায় ব্যয় করা জ্বালানী পুলে স্থানান্তরিত করা হয়। 15 মার্চ, একটি বিস্ফোরণে ইউনিট 4 চুল্লির চতুর্থ তলার ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; বিস্ফোরণের উৎস এখনও অজানা, যদিও এটি ব্যয়িত জ্বালানী পুলে হাইড্রোজেন উৎপাদনের কারণে বলে অনুমান করা হয়। জাপানের পারমাণবিক নিরাপত্তা সংস্থা এনআইএসএ বিস্ফোরণের পর ইউনিট 4-এর বাইরের ভবনের দেয়ালে দুটি বড় গর্তের কথা জানিয়েছে। জানা গেছে যে, ব্যয়িত জ্বালানি পুকুরের জল ফুটতে পারে। ইউনিট 4 কন্ট্রোল রুমের ভিতরে বিকিরণ কর্মীদের সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে বাধা দেয়। 30শে এপ্রিল চুল্লি 4-এর ব্যয়িত জ্বালানি পুলের দৃশ্যমান পরিদর্শনে দেখা গেছে যে পুলের জ্বালানি রডগুলির কোনও উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান ক্ষতি হয়নি। ভূমিকম্পের সময় 5 ও 6 নম্বর চুল্লিগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যদিও 4 নম্বর চুল্লিটির বিপরীতে, সেগুলি তখনও জ্বালানী চালিত ছিল। শীতলীকরণ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ না করায় চুল্লিগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ইউনিট 4 রিঅ্যাক্টর ভূমিকম্পের সময়, ইউনিট 4 29 নভেম্বর 2010 থেকে কফন প্রতিস্থাপন এবং পুনরায় জ্বালানির জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত 548টি জ্বালানি সংযোজন 2010 সালের ডিসেম্বরে চুল্লি থেকে চুল্লি ভবনের উপরের তলায় ব্যয় করা জ্বালানি পুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যেখানে যে কোনও পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া হ্রাস করার জন্য বোরনযুক্ত র্যাকগুলিতে রাখা হয়েছিল। পুলটি চুল্লি থেকে অপসারণের পরে কিছু সময়ের জন্য রড সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয় এবং এতে 1,331 টি রড রয়েছে। সম্প্রতি সক্রিয় জ্বালানি রডগুলি পুরনোগুলির তুলনায় বেশি ক্ষয়কারী তাপ উৎপাদন করে। সোমবার 14ই মার্চ জে. এস. টি-র বিকেল 4টায়, পুকুরের জল স্বাভাবিক তাপমাত্রা <আই. ডি1> ডিগ্রি সেলসিয়াসের তুলনায় 84 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল। আইএইএ-কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে 15ই মার্চ জে. এস. টি সন্ধ্যা 7টায় তাপমাত্রার মান 84 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। 30শে জুলাই পর্যন্ত পুকুরের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে অপরিবর্তিত ছিল, যখন একটি ক্লোজ সার্কিট কুলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছিল। 11ই এপ্রিল 4র্থ ইউনিটে আগুন লাগে। 15 মার্চ সকাল প্রায় 6টায় একটি বিস্ফোরণে ইউনিট 4 চুল্লির 4র্থ তলার ছাদ এলাকা এবং সংলগ্ন ইউনিট 3-এর কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্ফোরণটি ব্যবহৃত জ্বালানী পুকুরের কাছে জমে থাকা হাইড্রোজেনের ইগনিশনের কারণে হয়েছে বলে মনে করা হয়, প্রাথমিকভাবে হাইড্রোজেনটি সঞ্চিত জ্বালানী রড থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়েছিল, তবে পরে, টেপকো বিশ্বাস করেছিল যে হাইড্রোজেনটি ইউনিট 3 থেকে এসেছে। তৎকালীন পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক কমিশনের চেয়ারম্যান গ্রেগরি জ্যাজকো-র এক সহযোগী কর্তৃক গৃহীত একটি কনফারেন্স কলের হাতে লেখা সারসংক্ষেপ বলেছিল যে এই বিস্ফোরণের সময় ইউনিট 4-এর জ্বালানি পুকুর থেকে জ্বালানি নির্গত হতে পারে; পরে এটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। পরে জানা যায় যে, 4র্থ ইউনিটের জ্বালানি পুলে আগুন লেগেছিল, তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়; পরে জানা যায় যে, আগুনে জ্বালানি পুলে আগুন লাগেনি। আইএইএ প্রতিবেদনের বর্তমান সংস্করণগুলিতে আগুনের কথা উল্লেখ করা হয়নি (6/2014 হিসাবে, ইউনিট 4 ব্যয়িত জ্বালানী পুল থেকে সাধারণ জ্বালানী পুলে জ্বালানী স্থানান্তর প্রক্রিয়ার লগগুলি কোনও জ্বালানী ক্ষতির খবর ছাড়াই স্থিতিশীল অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়)। বিকিরণের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে কারখানায় থাকা কিছু কর্মচারীকে সরিয়ে নেওয়া হয়। 15 মার্চ সকালে, সচিব এডানো ঘোষণা করেন যে টেপকো অনুসারে, ইউনিট 4 থেকে পরিমাপ করা বিকিরণ মাত্রার সমতুল্য হার 100 এম. এস. ভি/ঘন্টায় পৌঁছেছে। এডানো বলেন যে "উচ্চ বিকিরণ" ক্রমাগত মুক্তি পায়নি। জাপানের পারমাণবিক নিরাপত্তা সংস্থা এন. আই. এস. এ বিস্ফোরণের পর ইউনিট 4-এর বাইরের ভবনের একটি দেওয়ালে 8 মিটার বর্গক্ষেত্র বা 64 বর্গ মিটার (690 বর্গফুট) দুটি গর্তের কথা জানিয়েছে। বিকেল 5টা 48 মিনিটে জানা যায় যে, ব্যয়িত জ্বালানি পুকুরের জল ফুটতে পারে। 15 মার্চ রাত 9টা 13 মিনিটের মধ্যে ইউনিট 4 কন্ট্রোল রুমের ভিতরে বিকিরণ শ্রমিকদের সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে বাধা দেয়। কারখানায় 70 জন কর্মী ছিলেন, এবং 800 জনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। 10:30 অপরাহ্ন নাগাদ টেপকো ব্যয় করা জ্বালানী পুলে জল ঢেলে দিতে অক্ষম ছিল বলে জানা গেছে। 10:50 অপরাহ্ন নাগাদ কোম্পানিটি জল নামানোর জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করছিল, কিন্তু নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগের কারণে এটি স্থগিত করা হয়েছিল এবং এর পরিবর্তে উচ্চ-চাপের ফায়ার হোস ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। 16ই মার্চ ভোর 5টা 45 মিনিটে চুল্লি ভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণে ইউনিট 4-এর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ব্যাটারি নিয়ে যাওয়া এক কর্মী আগুন আবিষ্কার করেন। এটি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু সকাল 6টা 15 মিনিটে আরও পরিদর্শনে কোনও আগুন পাওয়া যায়নি। অন্যান্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। 11:57 এ, টেপকো একটি ছবি প্রকাশ করেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে "ভবনের বাইরের প্রাচীরের একটি বড় অংশ ধসে পড়েছে"। প্রযুক্তিবিদরা হেলিকপ্টার থেকে বিল্ডিংয়ে বোরিক অ্যাসিড স্প্রে করার কথা ভেবেছিলেন। চুল্লি ভবন নং-এর কাঠামোগত ক্ষতি। 4 2012 সালের 24শে জুন টেপকো প্রকাশ করে যে 2011 সালের মার্চ মাসে হাইড্রোজেন বিস্ফোরণের কারণে চুল্লি ভবন নং 4-এ কিছু বাইরের দেয়াল উল্লম্ব থেকে সামান্য বাইরে ছিল। আরও তদন্তে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ভবন কাঠামোর বিভিন্ন অংশে ক্ষয়ক্ষতি দেখা গেছে। তৃতীয় তলায় একটি প্রাচীর উল্লম্ব থেকে 4.6 সেন্টিমিটার দূরে ঝুঁকে থাকতে দেখা গেছে। সমস্ত বিচ্যুতি আইনি সীমার মধ্যে ছিল এবং দেয়ালগুলি ভূমিকম্প সহ্য করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। টেপকো উল্লেখ করেছে যে ভবনটি নিরাপদ ছিল, কারণ এই বৈচিত্রগুলি বাইরের দেয়ালে পাওয়া গিয়েছিল এবং ব্যয় করা জ্বালানী পুলটি স্তম্ভ এবং অন্যান্য কাঠামো দ্বারা সমর্থিত ছিল। 16ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক কমিশনের (এনআরসি) চেয়ারম্যান গ্রেগরি জ্যাককো কংগ্রেসের সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে এনআরসি বিশ্বাস করে যে ব্যয় করা জ্বালানী পুলের সমস্ত জল শুকিয়ে গেছে। জাপানি পারমাণবিক কর্তৃপক্ষ এবং টিইপিসিও এই প্রতিবেদনের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু পরের দিন জ্যাজকো তার দাবির পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে এটি জাপানের সূত্র দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। দুপুর 1টায় টেপকো জানায় যে হেলিকপ্টার পর্যবেক্ষণ ইঙ্গিত দেয় যে পুলটি ফুটছে না। ফরাসি ইনস্টিটিউট ডি রেডিওপ্রোটেকশন এট ডি সুরেট নিউক্লিয়ার (আই. আর. এস. এন) একমত হয়ে বলেছে যে হেলিকপ্টার ক্রুরা ইউনিট 4-এর চাক্ষুষ পরিদর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিত জলের ডাম্পগুলি ইউনিট 3-এ ঘুরিয়ে দিয়েছে। 16ই মার্চ বেলা প্রায় 2.30 মিনিটে, টেপকো ঘোষণা করে যে ইউনিট 4-এর নিয়ন্ত্রণ এলাকার বাইরে অবস্থিত স্টোরেজ পুলটি ফুটতে পারে। জে. এস. টি-র রাত 8টার দিকে, 4র্থ ইউনিটে জল ছিটানোর জন্য একটি পুলিশ জল কামান ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 18 মার্চ, জানা যায় যে, ব্যয়িত জ্বালানি পুলে স্প্রে করা জল বাষ্পীভবনের চেয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, যা ফুটো হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। 20শে মার্চ পুলটি পুনরায় পূরণ করার চেষ্টা করার জন্য এসডিএফ সামরিক ট্রাকগুলি ভবনে জল ছিটিয়ে দেয়। 22শে মার্চ, অস্ট্রেলীয় সামরিক বাহিনী দূরবর্তী স্প্রে এবং পুল দেখার জন্য বেচটেলের মালিকানাধীন রোবোটিক সরঞ্জাম নিয়ে উড়ে যায়। দ্য অস্ট্রেলিয়ান জানিয়েছে যে এটি চুল্লি ভবনগুলির "সবচেয়ে বিপজ্জনক" পুলের প্রথম স্পষ্ট দৃশ্য দেবে। আইএইএ জানিয়েছে, "22শে মার্চ থেকে 25শে মার্চ পর্যন্ত 130 থেকে 150 টন সমুদ্রের জল প্রতিদিন ব্যয় করা জ্বালানি পুলে একটি দীর্ঘ বাঁধা বাহু দিয়ে সজ্জিত কংক্রিট পাম্প ব্যবহার করে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। 24শে মার্চ রাত 9টা থেকে 25শে মার্চ পর্যন্ত ব্যবহৃত জ্বালানি শীতলকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদ্রের জলও ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। 25শে মার্চ রাত 11টা ইউটিসি পর্যন্ত চুল্লি ভবন থেকে সাদা ধোঁয়া আসতে দেখা যাচ্ছিল। 29শে মার্চ সমুদ্রের জলকে মিষ্টি জলে পরিবর্তন করা হয়। 12ই এপ্রিল সংগৃহীত ব্যয়িত জ্বালানি পুলের জলের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে সেখানে সংরক্ষিত 1535টি জ্বালানি সমাবেশের মধ্যে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তবে সঞ্চিত জ্বালানি সমাবেশগুলির বেশিরভাগই পরিমাপ করা বিকিরণ স্তরের উপর ভিত্তি করে অক্ষত রয়েছে। টেপকো আরও বলেছে যে "ইউনিট 4 পুলের জ্বালানী রডগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সিজিয়াম-134 এবং-137 ছেড়েছিল" এবং টেপকোকে "এটি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে"। 13ই এপ্রিল, টেপকো জানায় যে ব্যয়িত জ্বালানি পুলের তাপমাত্রা 90 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুলের 6 মিটার উপরে বিকিরণের মাত্রা 84 এম. এস. ভি/ঘন্টায় পৌঁছেছে। পরে এই স্পাইকের জন্য দায়ী করা হয় খরচ হওয়া জ্বালানি পুলটি সঠিকভাবে জলে ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য। 25শে এপ্রিল পর্যন্ত, টিইপিসিও তখনও পুকুরে 70 থেকে 210 টন জল পাম্প করছিল, যা পুকুরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। টেপকো আরও জানিয়েছে যে "জলের ওজন চুল্লি ভবনকে দুর্বল করে দিতে পারে" এই ভয়ে এটি পুলে যোগ করা জলের পরিমাণ হ্রাস করার চেষ্টা করছে। 28শে এপ্রিল, টেপকো ঘোষণা করে যে তারা বিশ্বাস করে যে পুকুর থেকে জল ফুটছে না বরং কেবল বাষ্পীভূত হচ্ছে। টেপকো তার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গণনা করে যে পুলে সঞ্চিত ব্যয়িত জ্বালানী দ্বারা উত্পন্ন তাপ প্রতিদিন 140 থেকে 210 টন জল বাষ্পীভূত করবে বলে আশা করা হচ্ছে, এটি প্রতিস্থাপিত জলের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিস্ফোরণগুলি কাঠামোকে দুর্বল করে দিতে পারে এমন উদ্বেগের কারণে, 9ই মে, টেপকো ইউনিট 4-এর ব্যয়িত জ্বালানী পুলের জন্য একটি সহায়ক কাঠামো স্থাপনের কাজ শুরু করে। 11ই জুন, এটি আবিষ্কৃত হয় যে ব্যয়িত জ্বালানী পুলে জলের স্তর স্বাভাবিকের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছিল এবং জ্বালানী রডের শুধুমাত্র একটি অংশ জল দিয়ে ঢেকে ছিল। এটি সম্ভবত উচ্চ বিকিরণ মাত্রা পরিমাপের কারণ ছিল। এই পুলটি সরঞ্জাম ফেলে দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। রবিবার 19 জুন, পুলটি পুনরায় পূরণ করা হয়েছিল, যাতে বিকিরণ হ্রাস করা যায় এবং এই জায়গায় আবার কাজ করা সম্ভব হয়। 21শে জুন, পুলের নিচে বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় শক্তিশালীকরণের প্রথম পর্যায়টি শেষ হয়েছিলঃ 8 মিটার দীর্ঘ 32টি ইস্পাত কলাম এবং প্রতিটি 40 টন ওজনের দ্বিতীয় তলায় স্থাপন করা হয়েছিল। 30শে জুলাইয়ের মধ্যে, সাপোর্টিং কলামগুলির কংক্রিটিং সম্পন্ন হয়েছিল। 16ই জুন থেকে, ব্যয়িত জ্বালানী পুলে জলের ইনজেকশনটি কংক্রিট পাম্পিং যানবাহন ব্যবহার থেকে বিকল্প জল ইনজেকশন লাইনে পরিবর্তন করা হয়েছিল। 31শে জুলাই, ব্যয় করা জ্বালানি পুলটি জল-ইনজেকশন কুলিং সিস্টেম থেকে একটি সংবহন কুলিং সিস্টেমে পরিবর্তন করা হয়। 2012 সালের 31শে জানুয়ারি, চুল্লি 4-এর ব্যয়িত জ্বালানি পুল থেকে একটি ভাঙা পাইপ থেকে ছয় লিটার তেজস্ক্রিয় জল (প্রতি লিটারে 35.500 বেকেরেল) ভবনের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে। একটি ভালভ বন্ধ হওয়ার পরে ফুটো বন্ধ হয়ে যায় এবং মনে করা হয় যে এটি ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে হয়েছে। পরের দিন (1 ফেব্রুয়ারি 2012), টেপকো আরও বেশি সংখ্যা প্রকাশ করেঃ একটি পাইপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 8500 লিটার ফুটো হয়ে যায়, যখন ভিতরের জল বরফে পরিণত হয়। 2012 সালের 31শে জানুয়ারি বিকেল 5টার দিকে এই ফুটো শুরু হয় বলে মনে করা হয়। এই জল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দ্বারা দূষিত ছিল, কারণ এটি জলের সাথে মিশ্রিত ছিল যা ব্যয়-জ্বালানী পুল থেকে জ্বালানী রডগুলির সংস্পর্শে ছিল। টিইপিসিও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত চুল্লি ভবনগুলিতে অনুরূপ ঘটনা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার পরিকল্পনা করেছিল। 2012 সালের 30শে জুন স্থানীয় সময় প্রায় 6টা 25 মিনিটে একটি অ্যালার্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যয়িত জ্বালানি পুলের কুলিং সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস; তেজস্ক্রিয় দূষিত জলের কোনও ফুটো হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। 4ঠা জুন, অনুরূপ পরিস্থিতির কারণে শীতলকরণ বন্ধ হয়ে যায়। 1 জুলাই বিকেল 3টার কিছু পরেই শীতলকরণ পুনরায় শুরু হয়, পুকুরের জলের তাপমাত্রা বেড়ে হয় 42.9 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। টেপকো আশঙ্কা করেছিল যে তাপমাত্রা 65 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে, যা নিরাপত্তা নিয়মাবলীতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা। জরুরী বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কিছু অংশে সমস্যার কারণ স্থাপন করা হয়েছিল এবং এগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। 2013 সালের 18ই মার্চ সন্ধ্যা 6টা 57 মিনিটে, নং-এর ব্যয়িত জ্বালানি পুলের জন্য কুলিং সিস্টেম। কারখানার দুর্ঘটনা প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রে তাত্ক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পরে 1,3 এবং 4 টি চুল্লি বন্ধ হয়ে যায়। টেপকো সন্দেহ করে যে সমস্যাটি কুলিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণকারী একটি অস্থায়ী পাওয়ার সুইচবোর্ডে অবস্থিত ছিল। নং-এ জলের ইনজেকশন। 1, 2 এবং 3 টি চুল্লি প্রভাবিত হয়নি। টেপকো-র মতে, চুল্লি নং-এর ব্যয়িত জ্বালানি পুলের কুলিং সিস্টেম পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। 4-এর "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার" ছিল, কারণ সেই ট্যাঙ্কে সঞ্চিত জ্বালানী সমাবেশের সংখ্যা ইউনিট 1,2 এবং 3-এর পুলের চেয়ে বেশি ছিল। 19শে মার্চ সকাল 10টায় তাপমাত্রা 15.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 30.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ছিল এবং নং-এর ভিতরে জলের তাপমাত্রা পৌঁছাতে প্রায় চার দিন সময় লাগবে। 4 খরচ করা জ্বালানি পুল 65 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরের নিরাপত্তা সীমাতে পৌঁছেছে। যদি জল গরম হয়ে বাষ্পীভূত হতে শুরু করে তবে টেপকো যখনই প্রয়োজন হয় তখন পুলে জল প্রবেশ করানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। 19শে মার্চ বেলা প্রায় 1টা 20 মিনিটে, দুটি লাইনের মধ্যে একটি নং-এর কুলিং সিস্টেম গঠন করে। 4টি ব্যয়িত জ্বালানি পুল পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। রাত 8টার দিকে টেপকো আশা করছিল যে অন্য লাইনটি চালু হবে। নং এর কুলিং সিস্টেম। ব্যয় করা 1টি জ্বালানি পুল দুপুর 2টা 20 মিনিটে আবার চালু করা হয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর নিউক্লিয়ার রেগুলেশন অথরিটি এই খবরটি জানায়। 2013 সালের 22শে মার্চ, সরিয়ে নেওয়ার অঞ্চলগুলিকে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করার কথা ছিল এবং কিছু বাসিন্দাকে তাদের বাড়িতে দিনের ভ্রমণে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। কিছু লোক ভেবেছিল যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, এবং ছোট বাচ্চাদের সাথে অন্যরা আরও একটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভয় পেয়েছিল। কারখানার মোট নয়টি কেন্দ্রে একযোগে বিদ্যুৎ চলে যায়, চুল্লিগুলির জন্য শীতল জল থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ অপসারণের জন্য একটি ফিল্টার ব্যবস্থা এবং আরও একটি পুলের জন্য একটি শীতলকরণ ব্যবস্থাও প্রভাবিত হয়। টেপকো স্বীকার করেছে যে, 2011 সালের ডিসেম্বরে প্ল্যান্টটি নিয়ন্ত্রণে আনার পর এই প্রথম এই স্থানে এত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলিতে এই ধরনের বিদ্যুৎ ব্যর্থতার ঘটনা ঘটেছে। 20শে মার্চ সকাল 1টার আগে সমস্ত ব্যবস্থা আবার অনলাইনে ছিল। পুল নং-এর কুলিং সিস্টেম। 4 শেষ হিসাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। টেপকো সমস্যার কারণ হিসাবে একটি অস্থায়ী পাওয়ার সুইচবোর্ডকে দায়ী করেছে। টেপকোর মতে, পারমাণবিক সঙ্কটের পরে ইনস্টল করা এই কারখানায় এটিই ছিল শেষ অবশিষ্ট অস্থায়ী বিদ্যুৎ সুইচবোর্ড। কেন্দ্রীয় ও প্রিফেকচারাল সরকারের পক্ষ থেকে সমালোচনা করা হয়েছিল, বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার তিন ঘন্টা পরে দেরিতে ঘোষণাটি স্থানীয় মানুষের মধ্যে "উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ" সৃষ্টি করেছিল। টেপকো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এটি জনসাধারণের উদ্বেগকে উস্কে দিতে পারে এমন বিষয়গুলিতে আরও দ্রুত প্রাসঙ্গিক তথ্য যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। বিদ্যুৎ ক্ষতির কারণ খুঁজে বের করার জন্য তদন্তের সময়, একটি সুইচ বোর্ডের কাছে একটি 6 ইঞ্চি ইঁদুরকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়। এটিই একমাত্র কারণ কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য আরও তদন্তের প্রয়োজন ছিল। যদিও চুল্লিটির ব্যাকআপ সিস্টেমগুলি উপলব্ধ ছিল, তবে বিদ্যুতের ক্ষতি প্রমাণ করে যে ব্যয় করা জ্বালানী পুলগুলির ক্ষেত্রে তা ছিল না। খোলা বাতাসে একটি ট্রাকের পিছনে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামটিতে ছোট প্রাণীদের প্রবেশ রোধ করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 21শে মার্চ, টেপকো বিদ্যুৎ ক্ষতির রিপোর্ট করতে বিলম্বের জন্য এবং গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ না করার জন্য ক্ষমা চেয়েছে এবং এই বিষয়ে উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এনআরএ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এটি ব্যাক-আপ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং আরও টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার কিস্তি দ্রুততর করবে। এই বিষয়ে টিইপিসিও-র প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনার জন্য 2013 সালের 29শে মার্চ বিশেষজ্ঞদের একটি বৈঠকের কথা ঘোষণা করা হয়। জাপান সরকারের পক্ষ থেকে গুরুতর সমালোচনা আসে; টেপকোকে একাধিক বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং প্ল্যান্টের নিরাপত্তার প্রতি জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য আরও কিছু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মুখ্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব ইয়োশিহিদে সুগা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, টেপকো-কে তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, টেপকো অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেনি এবং টেপকো-র বিদ্যুৎ ব্যর্থতা পরিচালনা কোম্পানির প্রতি জনসাধারণের আস্থাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ব্যয়িত জ্বালানি পুলের সমালোচনা সম্পর্কে উদ্বেগ ব্যাপকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা সত্ত্বেও, প্রমাণ থেকে জানা যায় যে ইউনিট 4-এ ব্যয়িত জ্বালানি পুল কোনও পর্যায়ে সমালোচনামূলকতার কাছে পৌঁছায়নি। বোরন ইনজেকশন কর্মকর্তারা নিউট্রন শোষণের জন্য ব্যয় করা জ্বালানী পুলগুলিতে বোরিক অ্যাসিড, বোরোনেটেড প্লাস্টিকের পুঁতি বা বোরন কার্বাইডের গুলি সন্নিবেশ বা লক্ষ্যবস্তু আকাশ থেকে ফেলে দেওয়ার কথা বিবেচনা করেছেন বলে জানা গেছে। 2011 সালের 17ই মার্চ ফ্রান্স 95 টন বোরন জাপানে পাঠায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 9 টন সরবরাহ করে। নিউট্রন শোষণকারী বোরিক অ্যাসিড চুল্লির কোরগুলিতে ইনজেকশনের জলে যোগ করা হয়েছে, তবে ব্যয়িত জ্বালানী পুল (এস. এফ. পি) এর স্প্রে করার সাথে বোরন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। 30 এপ্রিল 2011-এ চুল্লির 4 নম্বর চুল্লিতে ব্যয়িত জ্বালানী রড পুলের ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন দেখায় যে পুলের জ্বালানী রডগুলির কোনও উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান ক্ষতি নেই। 2014 সালের 22শে ডিসেম্বর, টেপকো-র কর্মীরা সমস্ত জ্বালানি সংযোজন অপসারণ সম্পন্ন করে এবং রিঅ্যাক্টর 4-এর ব্যয়িত জ্বালানি পুলে আর কোনও সঞ্চিত জ্বালানি রড ছিল না। বেশিরভাগ ব্যয় করা জ্বালানি সমাবেশগুলি সাধারণ ব্যয় করা জ্বালানি পুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং কিছু অব্যবহৃত জ্বালানি সমাবেশগুলি ইউনিট 6-এর ব্যয় করা জ্বালানি পুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ইউনিট 5 এবং 6 ভূমিকম্পের সময় উভয় চুল্লিই অফলাইনে ছিল (3 জানুয়ারী 2011-এ চুল্লি 5 এবং 14 আগস্ট 2010-এ চুল্লি 6 বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল), যদিও ভূমিকম্পের আগে চুল্লি 4-এর বিপরীতে যেখানে জ্বালানির রডগুলি সরানো হয়েছিল সেখানে এখনও জ্বালানী দেওয়া হয়েছিল। সরকারের মুখপাত্র এডানো 15ই মার্চ বলেন যে 5 ও 6 নম্বর চুল্লিগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, কারণ শীতলকরণ প্রক্রিয়া ভালভাবে কাজ করছে না। জে. এস. টি সকাল 9টা 16 মিনিটে, চুল্লি ভবন 5 এবং 6 থেকে ছাদ প্যানেল অপসারণের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে যাতে কোনও হাইড্রোজেন বিল্ড-আপ এড়াতে পারে। 15 মার্চ রাত 9টায় ইউনিট 5-এর জলের স্তর জ্বালানির রড থেকে 2 মিটার উপরে ছিল বলে জানা গেছে, কিন্তু 5 ঘন্টার মধ্যে 40 সেন্টিমিটার কমে গেছে। 18 মার্চ প্রকাশিত জলের তাপমাত্রা রিঅ্যাক্টর 5-এর ভিতরে 182 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রিঅ্যাক্টর 6-এ 161 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। 17 মার্চ, ইউনিট 6-এ একটি একক কার্যকরী বায়ু-শীতল ডিজেল-জেনারেটরের পাশাপাশি শুকনো সুইচগিয়ার (একমাত্র জিই মার্ক 2 চুল্লি ভবনের ভিতরে) রয়েছে বলে জানা গেছে এবং এটি আরও জল সরবরাহের জন্য মেক-আপ ওয়াটার কনডেনসেট সিস্টেম (এম. ইউ. ডব্লিউ. সি) চালানোর জন্য ইউনিট 5-এ পাওয়ার পাম্পগুলিতে ব্যবহার করা হবে। চুল্লিতে জলের স্তর হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে করা হওয়ায় চুল্লিতে বাহ্যিক শক্তি পুনরুদ্ধার করা গেলে চুল্লির চাপের পাত্রে জল প্রবেশ করানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। এনআইএসএ জানিয়েছে যে নতুন কেবল এবং ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে গ্রিড থেকে সমস্ত ইউনিটের সংযোগ 20 মার্চ সম্পন্ন হয়েছে। আইএইএ-কে দেওয়া তথ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, 14ই মার্চ সন্ধ্যা 7টা থেকে 18ই মার্চ রাত 9টার মধ্যে 5 এবং 6 উভয় ইউনিটে স্টোরেজ পুলের তাপমাত্রা 60-68 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি স্থিতিশীল ছিল, যদিও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 18 মার্চ চুল্লির জলের স্তর জ্বালানির রড থেকে প্রায় 2 মিটার উপরে ছিল। এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে যে কোনও হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য ইউনিট 5 এবং 6-এর ছাদ থেকে প্যানেলগুলি সরানো হয়েছিল। 19শে মার্চ সকাল 4টা 22 মিনিটে, ইউনিট 6-এর জন্য জরুরী জেনারেটর এ-এর দ্বিতীয় ইউনিটটি পুনরায় চালু করা হয় যা ইউনিট 5-এ অবশিষ্ট তাপ অপসারণ ব্যবস্থার (আর. এইচ. আর) পাম্প সি-এর পরিচালনার অনুমতি দেয় যাতে ব্যয়িত জ্বালানী সঞ্চয় পুল এবং চুল্লী কোর পর্যায়ক্রমে শীতল হয়। পরের দিন, ইউনিট 6-এ পাম্প বি পুনরায় চালু করা হয়েছিল যাতে সেখানে ব্যয় করা জ্বালানী পুল এবং চুল্লী কোর শীতল হতে পারে। সুনামি দ্বারা প্রধান সমুদ্রের জলের পাম্পগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নাবিকরা অবশিষ্ট তাপ অপসারণ ব্যবস্থার হিট এক্সচেঞ্জারগুলিতে শীতল জল সরবরাহের জন্য অস্থায়ী নিমজ্জনযোগ্য সমুদ্রের জলের পাম্প এবং পায়ের পাতার মোজাবিশেষ স্থাপন করেছিলেন। উপরন্তু, বন্যার কারণে বেসমেন্টগুলিতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় অবশিষ্ট তাপ অপসারণ ব্যবস্থার প্রধান লুপ পাম্পগুলিতে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করতে হয়েছিল। ইউনিট 5 পুলের তাপমাত্রা 19শে মার্চ সন্ধ্যা 6টায় 48 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং 20শে মার্চ 37 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে যখন ইউনিট 6 পুলের তাপমাত্রা 41 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। 20শে মার্চ, এনআইএসএ ঘোষণা করে যে উভয় চুল্লি ঠান্ডা বন্ধের শর্তে ফিরে এসেছে। 23শে মার্চ, জানা যায় যে রিঅ্যাক্টর 5-এর কুলিং পাম্পটি কাজ করা বন্ধ করে দেয় যখন এটি ব্যাকআপ বিদ্যুৎ থেকে গ্রিড সরবরাহে স্থানান্তরিত হয়। এটি মেরামত করা হয়েছিল এবং প্রায় 24 ঘন্টা পরে শীতলকরণ পুনরায় শুরু হয়েছিল। ইউনিট 6-এ আর. এইচ. আর কুলিংকে 25শে মার্চ স্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহে পরিবর্তন করা হয়। 28শে মে, রিঅ্যাক্টর 5-এর জন্য অস্থায়ী সমুদ্রের জলের কুলিং পাম্প বন্ধ হয়ে যায়, যা স্থানীয় সময় 21-এ টেপকো দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। সেই সময় চুল্লিটির তাপমাত্রা ছিল 68 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ব্যয়িত জ্বালানি পুলে 41 ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরের দিন সকাল 11টায় তাপমাত্রা 92.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 45.7 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উন্নীত হয়। 12:49 অপরাহ্ন শীতলকরণ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। 24শে জুন টেপকো ইউনিট 5-এর রিঅ্যাক্টর বিল্ডিং ইকুইপমেন্ট কুলিং ওয়াটার সিস্টেমের মেরামত সম্পন্ন করে যা মূল ফুয়েল পুল কুলিং এবং ক্লিন-আপ সিস্টেমের পাশাপাশি অন্যান্য সরঞ্জাম থেকে তাপ অপসারণ করে। ফুয়েল পুল এবং রিঅ্যাক্টর কোর এখন একযোগে শীতল করা হচ্ছে, ফুয়েল পুল কুলিং সিস্টেম এবং ইকুইপমেন্ট কুলিং ওয়াটার সিস্টেম দ্বারা ফুয়েল পুল এবং অবশিষ্ট তাপ অপসারণ সিস্টেম দ্বারা রিঅ্যাক্টর কোর। পূর্বে অবশিষ্ট তাপ অপসারণ ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চুল্লির মূল অংশ এবং জ্বালানী পুল শীতল করার মধ্যে পরিবর্তন করা হত। 16ই সেপ্টেম্বর, ইউনিট 6-এ একই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল এবং এখন উভয় ইউনিটের চুল্লি এবং স্টোরেজ পুলগুলি আলাদাভাবে শীতল করা হচ্ছে। 3 জুলাই সকালে, সমুদ্রের জলের জন্য একটি অস্থায়ী পাম্পের নির্গমনের চারপাশে 30 সেন্টিমিটার লম্বা এবং 7 সেন্টিমিটার চওড়া একটি পলিভিনাইল পায়ের পাতায় একটি ফাটল পাওয়া যায়। সকাল 10টায় পাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়, 15 মিনিট পর চুল্লি 5-এর কুলিং সিস্টেম বন্ধ করে দেওয়া হয়। পলিভিনাইল পাইপ প্রতিস্থাপন করা হয় এবং শীতলকরণ ব্যবস্থাটি দুপুর 1টা 45 মিনিটে পুনরায় চালু করা হয়। চুল্লিটির তাপমাত্রা প্রায় 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে 47.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে। ক্রমাগত জোয়ারের গতিবিধি সম্ভবত প্লিটেড নমনীয় নলটি ফেটে যাওয়ার কারণ ছিল। 4ঠা জুলাই টেপকো ঘোষণা করে যে তাপ অপসারণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সমস্ত টিউব এবং পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সম্ভাব্য দুর্বলতাগুলি পরীক্ষা করা হবে। এই ধরনের টিউবগুলি, যা অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় জল স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হত, প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন ছিল না কারণ সেগুলি চরম কোণে বাঁকানো ছিল না। 15ই জুলাই সকাল 1টায়, টেপকো ইউনিট 5-এর মূল অবশিষ্ট তাপ অপসারণ সামুদ্রিক জল ব্যবস্থার পাম্প বি-এর মেরামত সম্পন্ন করে। সুনামিতে মূল সমুদ্রের জল ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যার জন্য অস্থায়ী সমুদ্রের জলের পাম্প এবং পায়ের পাতার পাইপ স্থাপন করা প্রয়োজন যা ফুটো প্রবণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। 15 জুলাই দুপুর 2টা 45 মিনিটে, টেপকো নতুন মেরামত করা পাম্প দিয়ে অবশিষ্ট তাপ অপসারণ তাপ এক্সচেঞ্জারের মাধ্যমে সমুদ্রের জল পাম্প করা শুরু করে। বাহ্যিক শক্তি ভূমিকম্প এবং সুনামির সময় ফুতাবা লাইনগুলি সক্রিয় ছিল। প্ল্যান্ট সাবস্টেশনের সরঞ্জামের ক্ষতি এই শক্তি ব্যবহার করা থেকে বিরত করে। তথ্যসূত্র বাইরের লিঙ্ক ইউনিট 4 বিস্ফোরণের ভিডিও। ফুকুশিমা প্রদেশের ফুকুশিমা দাইইচি পারমাণবিক বিপর্যয় ভবন ও কাঠামো