Ring ground
রিং গ্রাউন্ড হল এক ধরনের বৈদ্যুতিক গ্রাউন্ড যা বৈদ্যুতিক উত্থানের কারণে ভবন এবং সরঞ্জামগুলিকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। রিং গ্রাউন্ডগুলি সাধারণত বজ্রপাতের বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি গ্রাউন্ড রিং নামেও পরিচিত, যদিও এই শব্দটি ফ্লো মিটারের মতো বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য ধাতব পাইপ সিস্টেমে ইনস্টল করা গ্রাউন্ডিং রিংয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি রিং গ্রাউন্ড সাধারণত মোটামুটি বড় তার দিয়ে তৈরি করা হয় যা কমপক্ষে কয়েক ফুট মাটির নিচে চাপা থাকে। রিং গ্রাউন্ড সাধারণত পুরো বিল্ডিংকে ঘিরে রাখে যা এটি রক্ষা করার চেষ্টা করছে। রিং গ্রাউন্ডটি পুরো বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড সিস্টেমের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিল্ডিংয়ের কাঠামো সহ বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড সিস্টেমের সমস্ত উপাদান গ্রাউন্ড রিংয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোড নির্দিষ্ট করে যে রিং গ্রাউন্ড অবশ্যই #2 বা পুরু তার দিয়ে তৈরি করা উচিত, কমপক্ষে আড়াই ফুট ভূগর্ভস্থ কবর দেওয়া আবশ্যক এবং পৃথিবীর সাথে ভাল বৈদ্যুতিক যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে 20 ফুট উন্মুক্ত তামা থাকতে হবে। রিংয়ের ধাতুর ক্ষয় রোধ করতে বিল্ডিংয়ের ড্রিপ লাইনের বাইরে রিং গ্রাউন্ড স্থাপন করা উচিত। সেল ফোন টাওয়ার, পুলিশ রেডিও টাওয়ার এবং অন্যান্য ধরনের রেডিও টাওয়ার এবং সরঞ্জাম ভবনগুলির মতো যোগাযোগ সরঞ্জামগুলির আশেপাশে রিং গ্রাউন্ডগুলি খুব সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি প্রায়শই কম্পিউটার ডেটা সেন্টারগুলির সুরক্ষার জন্যও ব্যবহৃত হয়। হ্যালো গ্রাউন্ড হল এক ধরনের রিং গ্রাউন্ড যা বাইরে এবং ভূগর্ভস্থ স্থাপনের পরিবর্তে কোনও বিল্ডিং বা কাঠামোর শীর্ষের কাছে ইনস্টল করা হয়। সুরক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে সমস্ত সরঞ্জামের স্থল রেফারেন্স হালো থেকে আলাদা। আলোটি মূল বিল্ডিং গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত, যার মধ্যে বিল্ডিংয়ের বাইরে একটি ভূগর্ভস্থ রিং গ্রাউন্ড অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, বিশেষত বিল্ডিংয়ের কোণে উল্লম্ব কন্ডাক্টর সহ। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি প্রায়শই সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ ধাতব ক্যাবিনেটগুলিতে স্থাপন করা হয়, যা সরঞ্জামগুলিকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য ফ্যারাডে খাঁচা হিসাবে কাজ করে। হ্যালো কাঠামোগত ধাতব উপাদান যেমন দরজার ফ্রেম, বিল্ডিং স্টিল, উইন্ডো ফ্রেম এবং এয়ার কন্ডিশনার ভেন্টের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। একটি সাধারণ হ্যালো গ্রাউন্ড #2 উত্তাপযুক্ত তামার তার দিয়ে নির্মিত হয় এবং ছাদের ছয় ইঞ্চি নীচে স্থাপন করা হয় এবং এটি যে অঞ্চলটিকে রক্ষা করছে তা সম্পূর্ণরূপে ঘিরে রাখে। অপারেশন তত্ত্ব যখন একটি বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলে যায়, তখন একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ কন্ডাক্টরের মধ্যে প্ররোচিত হয়। একই জিনিস ঘটে যখন বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর স্থির থাকে এবং চৌম্বক ক্ষেত্র নড়াচড়া করে। এটি বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় আবেশ হিসাবে পরিচিত, এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর নির্মাণে ব্যবহৃত অন্তর্নিহিত নীতি। যখন বজ্রপাত কোনও ধাতব টাওয়ারে আঘাত করে বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামযুক্ত কোনও বিল্ডিংয়ের কাছে আঘাত করে, তখন একটি বড়, দ্রুত পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুৎ প্রবাহকে প্ররোচিত করে, প্রায়শই বৈদ্যুতিক পরিষেবা ব্যাহত করে এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক পরিবাহী যেমন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং এমনকি নির্মাণে ব্যবহৃত কাঠামোগত ধাতু, যেমন কংক্রিটকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত রিবারে বিদ্যুৎ প্রবাহকে প্ররোচিত করে। এই প্ররোচিত স্রোতগুলি সহজেই বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলির ক্ষতি করতে পারে। সুরক্ষিত করার জন্য এলাকার চারপাশে হ্যালো গ্রাউন্ড এবং রিং গ্রাউন্ড স্থাপন করা হয় যাতে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রথমে এই পরিবাহীদের মুখোমুখি হয়। চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে শক্তি হ্যালো এবং রিং গ্রাউন্ডে স্রোত তৈরি করে এবং এই স্রোতটি নিরাপদে পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হয় যাতে এটি সুরক্ষিত বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরে সরঞ্জামগুলির ক্ষতি না করে। যেহেতু চৌম্বক ক্ষেত্রের বেশিরভাগ শক্তি এই স্রোতগুলির সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়, তাই সুরক্ষিত ভবনের অভ্যন্তরে ক্ষতিকারক স্রোত তৈরি করতে খুব কম শক্তি অবশিষ্ট থাকে। তথ্যসূত্র বৈদ্যুতিক শক্তি বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বৈদ্যুতিক তারের ডিঃ Erder#Erderformen