Circulator pump
একটি পরিবাহী পাম্প বা পরিবাহী পাম্প হল একটি নির্দিষ্ট ধরনের পাম্প যা একটি বদ্ধ বর্তনীতে গ্যাস, তরল বা স্লারিগুলি সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি সাধারণত হাইড্রনিক হিটিং বা কুলিং সিস্টেমে জল প্রবাহিত করতে দেখা যায়। যেহেতু তারা শুধুমাত্র একটি বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে তরল সঞ্চালন করে, তাই তাদের কেবল একটি পাইপিং সিস্টেমের ঘর্ষণ অতিক্রম করতে হবে (নিম্ন সম্ভাব্য শক্তির একটি বিন্দু থেকে উচ্চতর সম্ভাব্য শক্তির একটি বিন্দুতে তরল উত্তোলনের বিপরীতে)। জলবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সার্কুলেটর পাম্পগুলি সাধারণত বৈদ্যুতিকভাবে চালিত কেন্দ্রত্যাগী পাম্প। বাড়িতে ব্যবহৃত হিসাবে, এগুলি প্রায়শই ছোট, সিল করা হয় এবং অশ্বশক্তির একটি ভগ্নাংশে রেট করা হয়, তবে বাণিজ্যিক প্রয়োগগুলিতে এগুলি অনেক অশ্বশক্তি পর্যন্ত আকারে থাকে এবং বৈদ্যুতিক মোটরটি সাধারণত কোনও ধরণের যান্ত্রিক সংযোগ দ্বারা পাম্প বডি থেকে পৃথক করা হয়। হোম অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত সিল করা ইউনিটগুলিতে প্রায়শই মোটর রটার, পাম্প ইমপেলার এবং সাপোর্ট বিয়ারিং সংযুক্ত থাকে এবং জলের সার্কিটের মধ্যে সিল করা থাকে। এটি বৃহত্তর, দুই-অংশের পাম্পগুলির মুখোমুখি হওয়া প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি এড়ায়ঃ যেখানে পাম্প ড্রাইভ শ্যাফ্ট পাম্পের শরীরে প্রবেশ করে সেখানে একটি জল-আঁটসাঁট সীল বজায় রাখা। ছোট থেকে মাঝারি আকারের সার্কুলেটর পাম্পগুলি সাধারণত পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয় যা তাদের বাকি জলবিদ্যুৎ প্লাম্বিংয়ের সাথে যুক্ত করে। বড় পাম্পগুলি সাধারণত প্যাড-মাউন্ট করা থাকে। যে পাম্পগুলি শুধুমাত্র বদ্ধ জলবিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলি ঢালাই লোহার উপাদান দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে কারণ লুপের জল হয় ডি-অক্সিজেনযুক্ত হয়ে যাবে বা ক্ষয় রোধ করার জন্য রাসায়নিক দিয়ে চিকিত্সা করা হবে। কিন্তু যে পাম্পগুলির মধ্যে দিয়ে অক্সিজেনযুক্ত, পানীয় জলের একটি স্থির প্রবাহ প্রবাহিত হয় সেগুলি অবশ্যই ব্রোঞ্জের মতো আরও ব্যয়বহুল উপকরণ দিয়ে তৈরি হতে হবে। গার্হস্থ্য গরম জলের সাথে ব্যবহার করুন সার্কুলেটিং পাম্পগুলি প্রায়শই গার্হস্থ্য গরম জল সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত হয় যাতে একটি কল চাহিদা অনুযায়ী তাত্ক্ষণিকভাবে গরম জল সরবরাহ করে, বা (আরও শক্তি সংরক্ষণ) ব্যবহারকারীর গরম জলের অনুরোধের অল্প সময়ের পরে। যে অঞ্চলগুলিতে জল সংরক্ষণের সমস্যাগুলি দ্রুত প্রসারিত এবং নগরায়ণ জনসংখ্যার সাথে গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে স্থানীয় জল কর্তৃপক্ষ বাড়ির মালিক এবং নির্মাতাদের ছাড় দেয় যারা জল সাশ্রয়ের জন্য একটি সার্কুলেটর পাম্প স্থাপন করে। একটি সঞ্চালন পাম্প ছাড়া সাধারণ একমুখী প্লাম্বিং-এ, জল কেবল ওয়াটার হিটার থেকে পাইপের মাধ্যমে ট্যাপ পর্যন্ত পাইপ করা হয়। একবার কলটি বন্ধ হয়ে গেলে, পাইপের অবশিষ্ট জল শীতল হয়ে যায় যার ফলে পরের বার কলটি খোলার সময় গরম জলের জন্য পরিচিত অপেক্ষা তৈরি হয়। একটি সার্কুলেটর পাম্প যোগ করে এবং ক্রমাগত হিটার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী জায়গায় এবং হিটারের দিকে পাইপের মাধ্যমে অল্প পরিমাণে গরম জল প্রবাহিত করে, পাইপের জল সর্বদা গরম থাকে এবং অপেক্ষার সময় কোনও জল নষ্ট হয় না। বিনিময় হ 'ল পাম্প পরিচালনার সময় অপচয় হওয়া শক্তি এবং ক্রমাগত গরম পাইপ থেকে হারিয়ে যাওয়া তাপ পূরণের জন্য ওয়াটার হিটারের অতিরিক্ত চাহিদা। যদিও এই পাম্পগুলির বেশিরভাগই গরম জল হিটারের কাছাকাছি মাউন্ট করে এবং কোনও সামঞ্জস্যযোগ্য তাপমাত্রা ক্ষমতা নেই, তবে লুপের শেষ অংশে মাউন্ট করা তাপমাত্রা সামঞ্জস্যযোগ্য তাপস্থায়ী নিয়ন্ত্রিত সঞ্চালন পাম্প ব্যবহার করে শক্তির উল্লেখযোগ্য হ্রাস অর্জন করা যেতে পারে। তাপস্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রিত সঞ্চালন পাম্প মালিকদের গরম জলের পাইপের মধ্যে বজায় রাখার জন্য গরম জলের পছন্দসই তাপমাত্রা বেছে নেওয়ার অনুমতি দেয় কারণ বেশিরভাগ বাড়িতে তাদের কল থেকে তাত্ক্ষণিকভাবে ডিগ্রি জলের প্রয়োজন হয় না। ব্যবহারকারীর নির্বাচিত তাপমাত্রা বজায় রাখতে এবং ক্রমাগত পরিচালিত পাম্পের তুলনায় কম শক্তি খরচ করতে তাপস্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রিত সঞ্চালন পাম্পগুলি চালু এবং বন্ধ হয়। লুপে সবচেয়ে দূরবর্তী ফিক্সচারের ঠিক পরে একটি তাপস্থায়ী নিয়ন্ত্রিত পাম্প স্থাপন করে, চক্রাকার পাম্পিং শেষ ফিক্সচার থেকে ওয়াটার হিটার পর্যন্ত পাইপিং গরম করার শক্তি নষ্ট করার পরিবর্তে লুপের শেষ ফিক্সচার পর্যন্ত প্রস্তুত গরম জল বজায় রাখে। সীমিত উপলব্ধ স্থান, প্রসাধনী, শব্দ সীমাবদ্ধতা বা উপলব্ধ শক্তির অভাবের কারণে গরম জলের সঞ্চালন লুপে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে একটি সঞ্চালন পাম্প স্থাপন করা প্রায়শই সম্ভব হয় না। গরম জলের সঞ্চালন প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতিগুলি গরম জলের লুপে শেষ পর্যায়ে পাম্প ইনস্টল না করেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত পাম্পিং থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেয়। এই উন্নত গরম জলের সঞ্চালন ব্যবস্থাগুলি লুপের শেষ অংশে কৌশলগতভাবে ইনস্টল করা একটি জল যোগাযোগের তাপমাত্রা প্রোব ব্যবহার করে যাতে শক্তির অপচয়কারী গরম করার দীর্ঘ রিটার্ন পাইপগুলি হ্রাস করা যায়। পাইপগুলিতে প্রয়োগ করা তাপ নিরোধক এই দ্বিতীয় ক্ষতি হ্রাস করতে এবং গরম জল ক্রমাগত উপলব্ধ রাখার জন্য পাম্প করা জলের পরিমাণ হ্রাস করতে সহায়তা করে। ঐতিহ্যবাহী গরম জলের পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থা বিদ্যমান ঠান্ডা জলের লাইনকে গরম জলের ট্যাঙ্ক থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত গরম জলের ট্যাঙ্ক পর্যন্ত রিটার্ন লাইন হিসাবে ব্যবহার করে। দুটি সিস্টেম প্রকারের মধ্যে প্রথমটিতে গরম জল হিটারে একটি পাম্প লাগানো থাকে যখন একটি "সাধারণত খোলা" তাপস্থাপক নিয়ন্ত্রণ ভালভ জল হিটার থেকে সবচেয়ে দূরে স্থাপন করা হয় এবং গরম জল ভালভের সাথে যোগাযোগ করলে গরম এবং ঠান্ডা লাইনের মধ্যে ক্রসওভার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থায় একটি তাপস্থায়ী নিয়ন্ত্রিত পাম্প ব্যবহার করা হয় যা ওয়াটার হিটার থেকে সবচেয়ে দূরে স্থাপন করা হয়। তাপস্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রিত এই পাম্পগুলিতে প্রায়শই একটি অন্তর্নির্মিত "সাধারণত বন্ধ" চেক-ভালভ থাকে যা ঠান্ডা জলের লাইনের জলকে গরম জলের লাইনে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। একটি ডেডিকেটেড রিটার্ন লাইনের তুলনায়, ফেরত হিসাবে ঠান্ডা জলের লাইন ব্যবহার করার ফলে ঠান্ডা জলের পাইপ (এবং অন্তর্ভুক্ত জল) গরম করার অসুবিধা রয়েছে। সঠিক তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ এবং সক্রিয় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ঠান্ডা জলের লাইনের মধ্যে ঠান্ডা জলের ক্ষতি হ্রাস করতে পারে। শিল্পের মধ্যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিগুলি কেবলমাত্র যখন বাসিন্দাদের গরম জল ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে তখনই কাজ করে শক্তির অপচয় হ্রাস করার জন্য দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ করার জন্য টাইমারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেয়। প্রযুক্তির অতিরিক্ত অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে পাম্প যা গরম জলের তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য চালু এবং বন্ধ করে দেয় বনাম ক্রমাগত পরিচালিত পাম্প যা আরও বেশি বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করে। ওপেন-লুপ গরম জলের সঞ্চালন ব্যবস্থায় গরম জলের লাইন সাইফোনিংয়ের ঘটনা রোধ করে শক্তির অপচয় এবং অস্বস্তি হ্রাস করা সম্ভব যা জল হিটারে জল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ঠান্ডা জলের লাইন ব্যবহার করে। হট ওয়াটার লাইন সাইফোনিং তখন ঘটে যখন গরম এবং ঠান্ডা জলের লাইনের মধ্যে জলের চাপের পার্থক্যের কারণে গরম জলের লাইনের মধ্যে থেকে জল সাইফন বা ঠান্ডা জলের লাইনে বাধ্য হয়। "সাধারণত বন্ধ" সোলিনয়েড ভালভ ব্যবহার করার ফলে ঠান্ডা জল ব্যবহারের সময় গরম জলের লাইন থেকে গরম নয় এমন জল অপসারণ প্রতিরোধ করে শক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ঠান্ডা জল ব্যবহার করলে ঠান্ডা জলের লাইনে জলের চাপ অবিলম্বে হ্রাস পায়, গরম জলের লাইনে জলের উচ্চ চাপ "সাধারণত খোলা" থার্মোস্ট্যাটিক ক্রসওভার ভালভ এবং ব্যাকফ্লো চেক ভালভের (যা কেবল ঠান্ডা জলকে গরম জলের লাইনে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়) মাধ্যমে জলকে বাধ্য করে, যা ওয়াটার হিটারের শক্তির চাহিদা বাড়ায়। সার্কুলেটর পাম্পের সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি পাইপিং সিস্টেমে বর্ধিত তাপের দিকে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা ফলস্বরূপ সিস্টেমের চাপ বাড়ায়। পাইপিং যা জলের অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল (অর্থাৎ, তামা এবং নরম জল) ক্রমাগত প্রবাহের দ্বারা বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে। যদিও জল সংরক্ষিত থাকে, পাইপের মধ্য দিয়ে উত্তাপের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পাইপের মাধ্যমে পরজীবী তাপের হ্রাস আরও বেশি হবে। কার্যকারিতার পরিমাণগত পরিমাপ পাম্প পরিচালনার সময়, রটারের কেন্দ্রে তরল প্রবাহের একটি ড্রপ থাকে, যার ফলে স্তন্যপান বন্দরের মাধ্যমে তরলের প্রবাহ ঘটে। অত্যধিক চাপ হ্রাসের ক্ষেত্রে, রটারের কিছু অংশে, চাপটি পাম্প করা তরলের তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত স্যাচুরেশন চাপের চেয়ে কম হতে পারে, যার ফলে তথাকথিত ক্যাভিটেশন হয়, অর্থাৎ। তরল বাষ্পীভবন। এটি প্রতিরোধ করার জন্য, সাকশন বন্দরের চাপ (পাম্পের প্রবেশপথে) নেট পজিটিভ সাকশন হেড (এন. পি. এস. এইচ) দ্বারা তরল তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্যাচুরেশন চাপের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। প্রচলিত পাম্পগুলির জন্য নিম্নলিখিত পরামিতিগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণঃ ক্ষমতা কিউ, পাম্প চাপ ωপি (ডেলিভারি হেড ωএইচ), শক্তি খরচ পি পাম্প ইউনিট দক্ষতা η, ইমপেলার ঘূর্ণন গতি এন, এনপিএসএইচ এবং শব্দ স্তর এল। বাস্তবে, মানগুলির মধ্যে গ্রাফিকাল সম্পর্ক কিউ, ωপি (ωএইচ), পি এবং η ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে পাম্প বক্ররেখা বলা হয়। এগুলি অধ্যয়ন দ্বারা নির্ধারিত হয়, যার পদ্ধতি মানসম্মত। এই বক্ররেখা নির্দিষ্ট করা হয় যখন 1000 কেজি/মি3 ঘনত্ব এবং 1 মিমি2/সেকেন্ডের গতিজ সান্দ্রতা সহ জল পাম্প করা হয়। যখন প্রচলিত পাম্পটি বিভিন্ন ঘনত্ব এবং সান্দ্রতার তরলের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন পাম্পের বক্ররেখা পুনরায় গণনা করতে হয়। এই বক্ররেখা ক্যাটালগ এবং অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়ালগুলিতে সরবরাহ করা হয়, তবে তাদের স্ট্রোক পাম্প প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টির বিষয়। 1 জানুয়ারী 2013 থেকে, সার্কুলেটরদের অবশ্যই ইউরোপীয় রেগুলেশন 641/2009 মেনে চলতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইকোডেসাইন নীতির অংশ। আরও দেখুন জোন ভালভ রেফারেন্স গ্রন্থপঞ্জি পাম্প