Pico hydro
পিকো জলবিদ্যুৎ শব্দটি 5 কিলোওয়াটের কম জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জেনারেটরগুলি ছোট, প্রত্যন্ত সম্প্রদায়ের জন্য দরকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে মাত্র অল্প পরিমাণে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, উদাহরণস্বরূপ, 50টি বা তারও বেশি বাড়িতে এক বা দুটি ফ্লুরোসেন্ট লাইট বাল্ব এবং একটি টিভি বা রেডিও চালানোর জন্য। এমনকি 200-300 W-এর ছোট টারবাইনগুলিও একটি বাড়িতে মাত্র এক ফোঁটা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। পিকো-হাইড্রো সেটআপগুলি সাধারণত রান-অফ-স্ট্রিম হয়, যার অর্থ জলের একটি জলাধার তৈরি করা হয় না, কেবল একটি ছোট ওয়েয়ার সাধারণ, পাইপগুলি কিছু প্রবাহকে ঘুরিয়ে দেয়, এটিকে একটি গ্রেডিয়েন্টের নিচে ফেলে দেয় এবং টারবাইনের মাধ্যমে ক্লান্ত হওয়ার আগে স্রোতে ফিরে আসে। অন্যান্য জলবিদ্যুৎ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো, দূষণ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, যদিও সাধারণত জেনারেটর উৎপাদন এবং বিতরণ পদ্ধতির জন্য একটি পরিবেশগত খরচ রয়েছে। ছোট আকারের ডি. আই. ওয়াই জলবিদ্যুৎ ক্রমবর্ধমান ডি. আই. ওয়াই-সম্প্রদায়ের সাথে এবং পরিবেশ বান্ধব "সবুজ শক্তির" প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সাথে, কিছু শখবিদ পুরানো জল কল থেকে, কিট থেকে বা স্ক্র্যাচ থেকে তাদের নিজস্ব জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। ডি. আই. ওয়াই-সম্প্রদায় একটি জলচক্র এবং বৈদ্যুতিক উৎপাদনকারী উপাদান বসানোর জন্য পরিত্যক্ত জল কলগুলি ব্যবহার করেছে। এই পদ্ধতিটি টিভি-সিরিজ ইটস নট ইজি বিইং গ্রিন-এও জনপ্রিয় হয়েছে। এগুলি সাধারণত 5 কিলোওয়াট বা তার কম ওজনের ছোট টারবাইন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে, সম্প্রদায়টি এখন ডি. আই. ওয়াই-ওয়াটার টারবাইন নির্মাণের পরিকল্পনা পেতে সক্ষম হয়েছে এবং ঘরোয়া প্রয়োজনের জন্য সেগুলি নির্মাণের প্রবণতা বাড়ছে। ডি. আই. ওয়াই-জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি এখন উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদ্যুৎ আবাসন এবং ছোট ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কেনিয়ার কেন্দ্রীয় প্রদেশের কিথাম্বা এবং থিম্বা শহরে পিকো জলবিদ্যুৎ শক্তির দুটি উদাহরণ পাওয়া যায়। এগুলি যথাক্রমে 1.1 কিলোওয়াট এবং 2.2 কিলোওয়াট উৎপাদন করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি বজায় রাখার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কেনিয়ার পিকো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি টেকসই শক্তির জন্য অ্যাশডেন পুরস্কার জিতেছে। জলাধার এবং ছোট জেনারেটরের পাম্প-স্টোরেজ সিস্টেম ব্যবহার করে, পিকো হাইড্রো "ক্লোজড লুপ" হোম সিস্টেমের জন্যও কার্যকর হতে পারে। নির্মাতারা ভিয়েতনামে, বেশ কয়েকটি চীনা প্রস্তুতকারক 300-500 W এর পাওয়ারপ্ল্যান্টের জন্য $20-70 হিসাবে কম দামে পিকো-পাওয়ারপ্ল্যান্ট বিক্রি করেছে। তবে, বিক্রি হওয়া ডিভাইসগুলি গুণগত মানের কম বলে মনে করা হয় এবং অনুপযুক্তভাবে সংযুক্ত থাকলে সংযুক্ত সরঞ্জামগুলির ক্ষতি হতে পারে। উপযুক্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন গোষ্ঠীর (এ. আই. ডি. জি) স্যাম রেডফিল্ড সাধারণ পি. ভি. সি পাইপ থেকে তৈরি একটি পিকো-হাইড্রো জেনারেটর এবং পাঁচ গ্যালন বালতিতে রাখা একটি পরিবর্তিত টয়োটা অল্টারনেটর তৈরি করেছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদ্যুৎ গ্রিডে প্রবেশাধিকারহীন সম্প্রদায়গুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটরটি তৈরি করা হয়েছিল। সেল ফোন চার্জ, আলো এবং চার্জ ব্যাটারি সরবরাহের জন্য একটি শক্তির উৎস হিসাবে কল্পনা করা, জেনারেটরটি মৌলিক দক্ষতাসম্পন্ন কারিগরদের দ্বারা তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং 150 ডলারেরও কম দামে তৈরি করা যেতে পারে। জেনারেটরে ব্যবহৃত টয়োটা অল্টারনেটরকে একটি স্থায়ী চুম্বক অল্টারনেটর-এ রূপান্তরিত করা হয় যার ফলে এটি কম আরপিএম-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে 2008 সালের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন সামিট (আইডিডিএস)-এ ফাইভ গ্যালন বালতি জলবিদ্যুৎ উৎপাদক একটি ওয়ার্ক গ্রুপের বিষয় ছিল। 2013 সালের গ্রীষ্মে, পেরুর আবরা মালাগায় বালতি জেনারেটর ব্যবহার করে একটি শক্তি প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছিল। একটি ওয়েবসাইটকে ধারণা এবং জেনারেটরের আরও পুনরাবৃত্তির জন্য একটি ফোরাম হিসাবে একত্রিত করা হয়েছে যার মধ্যে একটি বিল্ড ম্যানুয়াল রয়েছে। সাধারণ কেন্দ্রত্যাগী জলের পাম্পগুলি, টারবাইন হিসাবে কাজ করার জন্য বিপরীতভাবে পরিচালিত হতে পারে। টারবাইন হিসাবে পরিচালিত হলে এই যন্ত্রগুলির খুব কমই সর্বোত্তম জলবাহী বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তাদের প্রাপ্যতা এবং কম খরচ এগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সঞ্চালনের দূরত্ব যদি জেনারেটরের চেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহার করা হয়, তাহলে সঞ্চালনের দূরত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হতে পারে। অনেক ছোট সিস্টেম 12টি ভি. ডি. সি উৎপাদনকারী স্বয়ংচালিত অল্টারনেটর ব্যবহার করে এবং সম্ভবত একটি ব্যাটারি চার্জ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি 12 ভি সিস্টেম যা 1 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তার প্রবাহ 80 এ এবং তারের আকার 4-গেজ। 2015 সালে এই ভোল্টেজ এবং অ্যাম্পেরেজের জন্য দুটি স্ট্র্যান্ড দীর্ঘ তারের ক্রয় খরচ সাধারণত 2400 মার্কিন ডলার ছিল। এত বড় তারের খরচ এড়াতে বেশি ভোল্টেজ এবং কম বিদ্যুতপ্রবাহের প্রয়োজন হয়। পরিবর্তে যদি একটি 240 ভিএসি অল্টারনেটর ব্যবহার করা হয় তবে প্রবাহটি 18 গেজ তারের মাত্র 4এ ওভার হয় যার দাম 180 ডলার (মার্কিন)। 1800-এর দশকের শেষের দিকে ডিসি ভোল্টেজ স্রোতের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরে তারের দামের ফলে উত্তর আমেরিকা 120/240 ভিএসি ব্যবহার করে। তারের খরচ কমানোর আরেকটি উপায় হল একটি দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের পাতলা তারের উপর অনেক কম স্রোতে 120 ভিএসি বা 240 ভিএসি আউটপুটকারী একটি ইনভার্টারের সাথে একটি ছোট উচ্চ বিদ্যুৎ সংযোগ সহ একটি 12 ভিডিসি অল্টারনেটর থাকা। আরও দেখুন ছোট জলবিদ্যুৎ 1 থেকে 20 মেগাওয়াট মাইক্রো জলবিদ্যুৎ 5 থেকে 100 কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি টেকসই শক্তি গ্রিড-টাইড বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক উপযুক্ত প্রযুক্তি পাওয়ার স্টেশন প্রযুক্তি জলবিদ্যুৎ বিতরণ উৎপাদন