High Flux Isotope Reactor
হাই ফ্লাক্স আইসোটোপ রিঅ্যাক্টর (এইচ. এফ. আই. আর) হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাজ্যের ওক রিজে অবস্থিত ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি (ও. আর. এন. এল)-এর একটি পারমাণবিক গবেষণা চুল্লি। 85 মেগাওয়াটে পরিচালিত, এইচ. এফ. আই. আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘনীভূত পদার্থ পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার জন্য নিউট্রনের সর্বোচ্চ ফ্লাক্স চুল্লি-ভিত্তিক উৎসগুলির মধ্যে একটি এবং এটি বিশ্বের যে কোনও গবেষণা চুল্লির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থিতিশীল নিউট্রন প্রবাহগুলির মধ্যে একটি। এইচ. এফ. আই. আর দ্বারা উৎপাদিত তাপীয় এবং শীতল নিউট্রন পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং জীববিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘনীভূত পদার্থের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিউট্রন বিচ্ছুরণ গবেষণার জন্য প্রতি বছর 500 জনেরও বেশি গবেষক তীব্র নিউট্রন প্রবাহ, ধ্রুবক শক্তির ঘনত্ব এবং ধ্রুবক দৈর্ঘ্যের জ্বালানী চক্র ব্যবহার করেন। এইচ. এফ. আই. আর-এর প্রতি বছর বিচ্ছুরণ এবং মূল গবেষণা উভয়ের জন্য প্রায় 600 জন ব্যবহারকারী রয়েছে। এইচ. এফ. আই. আর-এর নিউট্রন বিচ্ছুরণ গবেষণা সুবিধাগুলিতে পদার্থের কাঠামো এবং গতিশীলতার উপর মৌলিক এবং ফলিত গবেষণার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির একটি বিশ্বমানের সংগ্রহ রয়েছে। চুল্লিটি চিকিৎসা, শিল্প এবং গবেষণা আইসোটোপ উৎপাদনের জন্যও ব্যবহৃত হয়; উপকরণের গুরুতর নিউট্রন ক্ষতির উপর গবেষণা; এবং পরিবেশে ট্রেস উপাদানগুলি পরীক্ষা করার জন্য নিউট্রন সক্রিয়করণ। উপরন্তু, ভবনটিতে একটি গামা বিকিরণ সুবিধা রয়েছে যা ব্যয়িত জ্বালানী সমাবেশ ব্যবহার করে এবং উচ্চ গামা ডোজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে সক্ষম। আনুমানিক নিয়মিত ক্রিয়াকলাপের সাথে, একটি বেরিলিয়াম প্রতিফলক প্রতিস্থাপনের জন্য পরবর্তী বড় শাটডাউনের প্রয়োজন হবে না প্রায় 2023 সাল পর্যন্ত। এই বিভ্রাট রেডিয়াল বিম টিউব এইচবি-2-এ একটি শীতল উৎস স্থাপন করার সুযোগ প্রদান করে, যা একটি নতুন গাইড হলে ঠান্ডা নিউট্রন খাওয়ানোর যন্ত্রগুলির একটি অতুলনীয় প্রবাহ দেবে। এই অতিরিক্ত সক্ষমতা সহ বা ছাড়া, এইচ. এফ. আই. আর 2040 এবং তার পরেও কাজ চালিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 2007 সালের নভেম্বরে ও. আর. এন. এল-এর কর্মকর্তারা ঘোষণা করেন যে, একটি নতুন ঠান্ডা উৎসের (যা নিউট্রনের গতি ধীর করতে তরল হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন ব্যবহার করে) টাইম-অফ-ফ্লাইট পরীক্ষাগুলি নকশার পূর্বাভাসের তুলনায় ভাল কার্যকারিতা দেখিয়েছে, যা ফ্রান্সের গ্রেনোবলের ইনস্টিটিউট লাউ-ল্যাঙ্গেভিনের গবেষণা চুল্লি দ্বারা পূর্ববর্তী বিশ্ব রেকর্ডের সমতুল্য বা ছাড়িয়ে গেছে। 1958 সালের জানুয়ারিতে মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশন (এইসি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রান্সইউরেনিয়াম আইসোটোপ উৎপাদনের অবস্থা পর্যালোচনা করে। সেই বছরের নভেম্বরের মধ্যে, কমিশন আইসোটোপ গবেষণা ও উৎপাদনের উপর মৌলিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে হাই ফ্লাক্স আইসোটোপ রিঅ্যাক্টর (এইচএফআইআর) নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। 1965 সালে এটি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার পর থেকে, এইচ. এফ. আই. আর-এর মূল ব্যবহারগুলি চিকিৎসা, পারমাণবিক, আবিষ্কারক এবং সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আইসোটোপ উৎপাদন এবং গবেষণার পাশাপাশি উপকরণ গবেষণা, জ্বালানী গবেষণা এবং ফিউশন শক্তি গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিস্তৃত হয়েছে। 1966 সালের জানুয়ারিতে একটি স্বল্প-শক্তি পরীক্ষার কর্মসূচি সম্পন্ন হয় এবং 20,50,75,90 এবং 100 মেগাওয়াটে অপারেশন চক্র শুরু হয়। 1966 সালের সেপ্টেম্বরে এটি 100 মেগাওয়াটের নকশা শক্তি অর্জন করার পর থেকে, এর নির্মাণ শুরু হওয়ার পাঁচ বছরের একটু বেশি সময় ধরে, 1986 সালের শেষের দিকে এটি সাময়িকভাবে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত, এইচ. এফ. আই. আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনও চুল্লির দ্বারা অতুলনীয় অপারেশন সময়ের রেকর্ড অর্জন করে। 1973 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, এটি তার 100 তম জ্বালানী চক্র সম্পন্ন করে, প্রতিটি প্রায় 23 দিন স্থায়ী হয়। 1986 সালের নভেম্বরে, বিকিরণ নজরদারি নমুনার পরীক্ষাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে নিউট্রন বিকিরণ দ্বারা চুল্লিটি পূর্বাভাসের চেয়ে দ্রুত হারে ভেঙে যাচ্ছে। সুবিধার ব্যাপক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের অনুমতি দেওয়ার জন্য এইচ. এফ. আই. আর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দুই বছর পাঁচ মাস পর, পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্মূল্যায়নের পর, চাপবাহী জাহাজের অখণ্ডতা রক্ষা করার পাশাপাশি কারখানার আয়ু বাড়ানোর জন্য পরিবর্তন এবং পরিচালন অনুশীলনের উন্নতির পর, চুল্লিটি 85 মেগাওয়াটে পুনরায় চালু করা হয়। শারীরিক ও পদ্ধতিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা বিশ্লেষণ এবং গুণমান নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল। নথিগুলি হালনাগাদ করা হয়েছিল এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে নতুন নথি তৈরি করা হয়েছিল। নকশা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি সংশোধন ও সংস্কার করা হয়েছিল কারণ সেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগ (ডিওই), পূর্বে এইসি দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। তাপীয় প্রান্ত বজায় রেখে জাহাজের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কেবল প্রাথমিক শীতলক চাপ এবং মূল শক্তিই হ্রাস করা হয়নি, প্রযুক্তিগত এবং পদ্ধতিগত উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। এইচ. এফ. আই. আর পরিচালনার অনেক দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনার পর, 1989 সালের 18ই এপ্রিল জ্বালানি চক্র 288-এর জন্য চুল্লিটি পুনরায় চালু করা হয়, প্রাথমিকভাবে খুব কম বিদ্যুৎ স্তরে (8.5 মেগাওয়াট) কাজ করার জন্য যতক্ষণ না সমস্ত অপারেটিং ক্রুদের সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং উচ্চতর শক্তিতে ক্রমাগত কাজ করা সম্ভব হয়। 1989 সালের এপ্রিল মাসে পুনরায় চালু হওয়ার পর, পদ্ধতিগত পর্যাপ্ততা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের কারণে আরও নয় মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে, এইচ. এফ. আই. আর-এর তদারকি ডি. ও. ই অফিস অফ নিউক্লিয়ার এনার্জিতে (এন. ই) স্থানান্তরিত হয়েছিল; পূর্বে, তদারকি অফিস অফ এনার্জি রিসার্চের (ই. আর) মাধ্যমে করা হত। 1990 সালের জানুয়ারিতে জ্বালানি সচিব জেমস ডি ওয়াটকিন্সের স্টার্টআপ অপারেশন পুনরায় শুরু করার অনুমতির পরে, 1990 সালের 18ই মে পূর্ণ ক্ষমতা পৌঁছে যায়। এইচ. এফ. আই. আর-এর কার্যকরী জীবনে পদ্ধতিগত ও প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য চলমান কর্মসূচিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 2007 সালে, এইচ. এফ. আই. আর তার 40 বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয় রূপান্তর সম্পন্ন করে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকার সময়, সুবিধাটি সংস্কার করা হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি নতুন যন্ত্রের পাশাপাশি একটি শীতল নিউট্রন উৎস স্থাপন করা হয়েছিল। সেই বছরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে চুল্লিটি পুনরায় চালু করা হয়; এটি কয়েক দিনের মধ্যে 85 মেগাওয়াটের পূর্ণ শক্তি অর্জন করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পুনরায় শুরু হয়। উন্নতি ও উন্নতির মধ্যে রয়েছে নির্ভরযোগ্য, টেকসই ক্রিয়াকলাপের জন্য চুল্লি কাঠামোর একটি ওভারহল; বিম রুমে আটটি তাপ-নিউট্রন স্পেকট্রোমিটারের উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড; নতুন কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ; তরল হাইড্রোজেন শীতল উৎসের ইনস্টলেশন; এবং একটি নতুন ঠান্ডা নিউট্রন গাইড হল। উন্নত এইচ. এফ. আই. আর-এ অবশেষে শীতল নিউট্রন ব্যবহার করে গবেষণার জন্য 7টি সহ 15টি যন্ত্র থাকবে। যদিও এইচ. এফ. আই. আর-এর প্রধান লক্ষ্য এখন নিউট্রন বিক্ষেপণ গবেষণা, এর মূল প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল গবেষণা, শিল্প ও চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য ক্যালিফোর্নিয়াম-252 এবং অন্যান্য ট্রান্সইউরেনিয়াম আইসোটোপ উৎপাদন। এইচ. এফ. আই. আর হল পশ্চিমা বিশ্বের একমাত্র সরবরাহকারী ক্যালিফোর্নিয়াম-252, একটি আইসোটোপ যা ক্যান্সার থেরাপি এবং পরিবেশে দূষণকারী এবং লাগেজে বিস্ফোরক সনাক্তকরণের মতো ব্যবহার করে। আইসোটোপ উৎপাদন এবং নিউট্রন বিচ্ছুরণে এর অবদান ছাড়াও, এইচ. এফ. আই. আর বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ পরীক্ষা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদান করে যা সুবিধার ব্যতিক্রমী উচ্চ নিউট্রন প্রবাহ থেকে উপকৃত হয়। এইচ. এফ. আই. আর-এর প্রযুক্তিগত বিবরণ হল একটি বেরিলিয়াম-প্রতিফলিত, হালকা-জল-শীতল এবং মাঝারি, ফ্লাক্স-ট্র্যাপ ধরনের চুল্লি যা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম জ্বালানী ব্যবহার করে। চুল্লিটির প্রাথমিক ধারণাগত নকশা "ফ্লাক্স ট্র্যাপ" নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে চুল্লিটির মূল অংশটি একটি জ্বালানীবিহীন মধ্যবর্তী অঞ্চল বা "দ্বীপ"-কে ঘিরে জ্বালানির একটি বলয়াকার অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এই ধরনের বিন্যাস দ্বীপে জ্বালানি থেকে বেরিয়ে আসা দ্রুত নিউট্রনগুলিকে সংযত করার অনুমতি দেয় এবং তাই দ্বীপের কেন্দ্রে খুব উচ্চ তাপ-নিউট্রন প্রবাহের একটি অঞ্চল দেয়। তাপীয় নিউট্রনের এই জলাধারটি চুল্লির মধ্যে "আটকে" থাকে, যা এটিকে আইসোটোপ উৎপাদনের জন্য উপলব্ধ করে তোলে। এই ধরনের চুল্লির জ্বালানির বাইরে প্রতিফলকের নিউট্রনগুলির বড় প্রবাহকে প্রতিফলকের মধ্যে খালি "বিম" টিউবগুলি প্রসারিত করে ট্যাপ করা যেতে পারে, যার ফলে নিউট্রনগুলি চুল্লির সুরক্ষার বাইরে পরীক্ষায় প্রবাহিত হতে পারে। পরিশেষে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা আইসোটোপ উৎপাদনের জন্য উপাদানগুলিকে বিকিরণ করার জন্য প্রতিফলকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ছিদ্র সরবরাহ করা যেতে পারে। এইচ. এফ. আই. আর-এর মূল মিশন ছিল ট্রান্সপ্লুটোনিয়াম আইসোটোপ উৎপাদন। যাইহোক, মূল ডিজাইনারদের মধ্যে আরও অনেক পরীক্ষামূলক সুবিধা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তারপর থেকে আরও বেশ কয়েকটি যুক্ত করা হয়েছে। উপলব্ধ পরীক্ষামূলক সুবিধার মধ্যে রয়েছে (1) চারটি অনুভূমিক বিম টিউব, যা বেরিলিয়াম প্রতিফলক থেকে উৎপন্ন হয়; (2) ফ্লাক্স ট্র্যাপের খুব উচ্চ প্রবাহ অঞ্চলে হাইড্রোলিক টিউব বিকিরণ সুবিধা, যা চুল্লি চলার সময় নমুনা সন্নিবেশ এবং অপসারণের অনুমতি দেয়; (3) ফ্লাক্স ট্র্যাপে ত্রিশটি লক্ষ্য অবস্থান, যা সাধারণত ট্রান্সপ্লুটোনিক উত্পাদন রড ধারণ করে তবে অন্যান্য পরীক্ষার বিকিরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে (এই অবস্থানগুলির মধ্যে দুটি যন্ত্রগত লক্ষ্যকে সামঞ্জস্য করতে পারে); (4) ফ্লাক্স ট্র্যাপের বাইরের প্রান্তে ছয়টি পেরিফেরাল লক্ষ্য অবস্থান; (5) বেরিলিয়াম প্রতিফলক জুড়ে বিভিন্ন আকারের অনেক উল্লম্ব বিকিরণ সুবিধা; (6) উপরন্তু, ব্যয়িত জ্বালানী সমাবেশগুলি চুল্লি পুলে একটি গামা বিকিরণ সুবিধা প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়। রিঅ্যাক্টর কোর অ্যাসেম্বলি রিঅ্যাক্টর কোর অ্যাসেম্বলি একটি 8-ফুট (2.44-m) ব্যাসের চাপের পাত্রে একটি পুকুরের জলের মধ্যে থাকে। চাপবাহী জাহাজের শীর্ষটি পুকুরের পৃষ্ঠের নিচে 17 ফুট (5.2 মিটার)। কন্ট্রোল প্লেট ড্রাইভ পদ্ধতিগুলি চাপবাহী পাত্রের নীচে একটি উপ-স্তূপ কক্ষে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি চুল্লির মূল অংশের উপরে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করে এবং চাপবাহী জাহাজ, মূল অংশ এবং প্রতিফলক অঞ্চলে প্রবেশাধিকারকে ব্যাপকভাবে সহজতর করে। চুল্লিটির মূল অংশটি নলাকার, প্রায় 2 ফুট (0.61 মিটার) উঁচু এবং ব্যাসযুক্ত। একটি 5-ইন। (12.70-cm)-ব্যাসের গর্ত, "ফ্লাক্স ট্র্যাপ", কোরের কেন্দ্র গঠন করে। লক্ষ্যটি সাধারণত ক্যুরিয়াম-244 এবং অন্যান্য ট্রান্সপ্লুটোনিক আইসোটোপ দ্বারা লোড করা হয় এবং ফ্লাক্স ট্র্যাপের মধ্যে চুল্লির উল্লম্ব অক্ষের উপর অবস্থিত থাকে। জ্বালানি অঞ্চলটি দুটি কেন্দ্রীভূত জ্বালানি উপাদান দিয়ে তৈরি। ভিতরের উপাদানটিতে 171টি জ্বালানী প্লেট রয়েছে; বাইরের উপাদানটিতে 369টি রয়েছে। জ্বালানী প্লেটগুলি একটি ইনভোলুট আকারে বাঁকানো, তাই ধ্রুবক কুল্যান্ট চ্যানেলের প্রস্থ। জ্বালানি (93 শতাংশ 235ইউ সমৃদ্ধ ইউ3ও8-আল সেরমেট pg.22) রেডিয়াল শিখর-থেকে-গড় শক্তি ঘনত্বের অনুপাত হ্রাস করার জন্য ইনভোলুটের চাপ বরাবর অভিন্নভাবে বিতরণ করা হয় না। একটি দাহ্য বিষ (বোরন-10) প্রাথমিকভাবে প্রতিটি জ্বালানী উপাদানের জন্য একটি দীর্ঘ চক্র প্রদান করে রেডিয়াল ফ্লাক্স শিখরকে সমতল করার জন্য অভ্যন্তরীণ জ্বালানী উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণ পরীক্ষামূলক লোডিং সহ গড় মূল জীবনকাল 85 মেগাওয়াটে ~ 23 দিন। জ্বালানি অঞ্চলটি বেরিলিয়াম প্রতিফলকের ~ 1 ফুট (0.3 মিটার) পুরু একটি ঘনীভূত বলয় দ্বারা বেষ্টিত। এটি আবার তিনটি অঞ্চলে বিভক্তঃ অপসারণযোগ্য প্রতিফলক, আধা-স্থায়ী প্রতিফলক এবং স্থায়ী প্রতিফলক। বেরিলিয়াম কার্যকরভাবে অসীম পুরুত্বের একটি জল প্রতিফলক দ্বারা বেষ্টিত। অক্ষীয় দিকে, চুল্লিটি জল দ্বারা প্রতিফলিত হয়। দুটি পাতলা, পারমাণবিক বিষ বহনকারী ঘনীভূত সিলিন্ডার আকারে নিয়ন্ত্রণ প্লেটগুলি বাইরের জ্বালানী উপাদান এবং বেরিলিয়াম প্রতিফলকের মধ্যে একটি বৃত্তাকার অঞ্চলে থাকে। এই প্লেটগুলি মূল মধ্য-সমতলে একটি জানালা খুলতে এবং বন্ধ করতে বিপরীত দিকে চালিত হয়। অভ্যন্তরীণ সিলিন্ডারের নিচের দিকে গতি এবং বাইরের চারটি চতুর্ভুজ প্লেটের উপরের দিকে গতি দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পায়। অভ্যন্তরীণ সিলিন্ডারটি চিমিং এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এর কোনও দ্রুত নিরাপত্তা ফাংশন নেই। বাইরের নিয়ন্ত্রণ সিলিন্ডারে চারটি পৃথক চতুর্ভুজ প্লেট রয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে একটি স্বাধীন ড্রাইভ এবং সুরক্ষা রিলিজ প্রক্রিয়া রয়েছে। সমস্ত কন্ট্রোল প্লেটে বিভিন্ন নিউট্রন বিষ উপাদানের তিনটি অক্ষীয় অঞ্চল থাকে যা মূল জীবনকাল জুড়ে অক্ষীয় শিখর-থেকে-গড় শক্তি-ঘনত্ব অনুপাতকে হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যে কোনও একক চতুর্ভুজ প্লেট বা সিলিন্ডার চুল্লিটি বন্ধ করতে সক্ষম। চুল্লি যন্ত্রপাতি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নকশা ক্রিয়াকলাপের ধারাবাহিকতা এবং সুরক্ষার উপর জোর দেয়। তিনটি স্বাধীন নিরাপত্তা চ্যানেল একটি কাকতালীয় ব্যবস্থায় সাজানো হয় যার জন্য নিরাপত্তা বন্ধের জন্য তিনটির মধ্যে দুটির চুক্তি প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যটি একটি বিস্তৃত "অন-লাইন" পরীক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা পরিপূরক যা যে কোনও একটি চ্যানেলের নিরাপত্তা কার্যকারিতা পরিচালনার সময় যে কোনও সময় পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়। উপরন্তু, তিনটি স্বাধীন স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ চ্যানেল সাজানো হয়েছে যাতে একটি চ্যানেলের ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত ঘটায় না। এই সমস্ত কারণগুলি এইচ. এফ. আই. আর-এর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় অবদান রাখে। প্রাথমিক কুল্যান্ট দুটি 16-ইঞ্চির মাধ্যমে চাপের পাত্রে প্রবেশ করে। (40.64-cm)-কোরের উপরে ব্যাসযুক্ত পাইপগুলি, কোরের মধ্য দিয়ে যায় এবং 18-ইঞ্চির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায়। (45.72-cm)-কোরের নীচে ব্যাস পাইপ। প্রবাহের হার ~ 16,000 জিপিএম (1 মি3/সে), যার মধ্যে প্রায় 13,000 জিপিএম (0.82 মি3/সে) জ্বালানী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। বাকিগুলি লক্ষ্য, প্রতিফলক এবং নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। সিস্টেমটি 468 পিএসআই (3 × 106 পিএ) এর নামমাত্র প্রবেশ চাপে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রবেশ শীতলকারী তাপমাত্রা 120 ডিগ্রি ফারেনহাইট (49 ডিগ্রি সেলসিয়াস), সংশ্লিষ্ট প্রস্থান তাপমাত্রা 156 ডিগ্রি ফারেনহাইট (69 ডিগ্রি সেলসিয়াস), এবং কোরের মধ্য দিয়ে চাপ হ্রাস ~ 110 পিএসআই (7.6 × 105 পিএ)। চুল্লি থেকে, কুল্যান্ট প্রবাহ চারটি অভিন্ন তাপ এক্সচেঞ্জার এবং সঞ্চালন পাম্প সংমিশ্রণের মধ্যে তিনটিতে বিতরণ করা হয়, প্রতিটি চুল্লি এবং স্টোরেজ পুল সংলগ্ন একটি পৃথক কোষে। প্রতিটি কোষে একটি লেটডাউন ভালভ থাকে যা প্রাথমিক কুল্যান্ট চাপ নিয়ন্ত্রণ করে। একটি গৌণ কুল্যান্ট সিস্টেম প্রাথমিক সিস্টেম থেকে তাপ অপসারণ করে এবং একটি চার-কোষ-প্ররোচিত-খসড়া কুলিং টাওয়ারের উপর দিয়ে জল প্রবাহিত করে বায়ুমণ্ডলে স্থানান্তর করে। এইচ. এফ. আই. আর-এর জন্য একটি জ্বালানী চক্রে সাধারণত <আই. ডি1> দিনের জন্য 85 মেগাওয়াটে পূর্ণ-শক্তি অপারেশন থাকে (চুল্লিতে পরীক্ষা এবং রেডিওআইসোটোপ লোডের উপর নির্ভর করে), তারপর পুনরায় জ্বালানির জন্য একটি শেষ-চক্র বিভ্রাট। কন্ট্রোল প্লেট প্রতিস্থাপন, ক্রমাঙ্কন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়ার জন্য এই ধরনের রিফুয়েলিং বিভ্রাটগুলি প্রয়োজনীয় হিসাবে পরিবর্তিত হয়। যে কোনও শেষ-চক্র বিভ্রাটের সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সন্নিবেশ এবং অপসারণ করা যেতে পারে। অন্যান্য পরীক্ষা এবং নিউট্রন বিচ্ছুরণের উপর প্রভাব এড়াতে পরীক্ষামূলক ইনস্টলেশন বা অপসারণের জন্য একটি জ্বালানী চক্রের বাধা দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। অনুভূমিক বিম টিউব চুল্লিটির চারটি অনুভূমিক বিম টিউব রয়েছে যা নিউট্রন বিচ্ছুরণ কেন্দ্র দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রগুলিতে নিউট্রন সরবরাহ করে। প্রতিটি বিম টিউব এবং যন্ত্রের বিবরণ এইচ. এফ. আই. আর যন্ত্রের পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। এই যন্ত্রগুলি সরবরাহকারী প্রতিটি বিম টিউব নীচে বর্ণনা করা হয়েছে। এইচবি-1 এবং এইচবি-3 এইচবি-1 এবং এইচবি-3 তাপীয় নিউট্রন বিম টিউব নকশা দৈর্ঘ্য ব্যতীত অভিন্ন। উভয়ই চুল্লির কেন্দ্রের স্পর্শক হিসাবে অবস্থিত যাতে টিউবগুলি প্রতিফলক উপাদানের দিকে নির্দেশ করে এবং সরাসরি জ্বালানির দিকে নির্দেশ না করে। আউটবোর্ড প্রান্তে একটি অভ্যন্তরীণ কলিমেটর স্থাপন করা হয়। এই কলিমেটরটি কার্বন ইস্পাত দিয়ে তৈরি এবং নিকেল দিয়ে ধাতুপট্টাবৃত। কলিমেটর একটি আয়তক্ষেত্রাকার ছিদ্র প্রদান করে। এই প্রতিটি বিম টিউবের বাইরে একটি ঘূর্ণমান শাটার অবস্থিত। শাটারটি কার্বন ইস্পাত এবং উচ্চ ঘনত্বের কংক্রিট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। শাটারের উদ্দেশ্য হল নিউট্রন বিমের প্রয়োজন না হলে সুরক্ষা প্রদান করা। এইচবি-2 তাপীয় নিউট্রন রশ্মি নলটি চুল্লির মূল অংশের সাথে আপেক্ষিকভাবে অবস্থিত, সরাসরি জ্বালানির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিউট্রন বিচ্ছুরণ পরীক্ষার সরঞ্জামের সমালোচনামূলক গ্রহণযোগ্যতা কোণের মধ্যে তাপীয় নিউট্রন প্রবাহকে সর্বাধিকতর করার জন্য মরীচি নলের গোলাকার অগ্রভাগে দুটি বেরিলিয়াম সন্নিবেশ স্থাপন করা হয়। চুল্লির বাহকের বিম টিউব গহ্বরের বাইরের অংশে একটি আয়তক্ষেত্রাকার ক্রস-সেকশন থাকে যা উল্লম্বভাবে একত্রিত হয় এবং অনুভূমিকভাবে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয় যে বাইরের জানালার ছিদ্রটি নামমাত্র 6-ইঞ্চি লম্বা এবং 10-ইঞ্চি চওড়া আয়তক্ষেত্র। একটি কার্বন ইস্পাত কলিমেটর সমাবেশ বিম টিউব উইন্ডোর ঠিক বাইরে অবস্থিত। এই কলিমেটর সমাবেশ আরও নিউট্রন-মরীচি সংযোজন প্রদান করে এবং নিউট্রন বিচ্ছুরণ যন্ত্রগুলিতে সংকেত-থেকে-শব্দের অনুপাত বাড়ানোর জন্য একটি দ্রুত-নিউট্রন ফিল্টার স্থাপন করে। একটি ঘূর্ণমান শাটার বাইরের কলিমেটর সমাবেশের বাইরে অবস্থিত। শাটারটি কার্বন ইস্পাত এবং উচ্চ ঘনত্বের কংক্রিট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। প্রবাহ রোধ করতে শাটারের চারপাশে উচ্চ ঘনত্বের কংক্রিট ব্লক স্থাপন করা হয়। শাটারের উদ্দেশ্য হল নিউট্রন বিমের প্রয়োজন না হলে সুরক্ষা প্রদান করা। এইচবি-4 এইচবি-4 ঠান্ডা নিউট্রন উৎস বিম টিউবটি চুল্লির কেন্দ্রের স্পর্শক হিসাবে অবস্থিত যাতে টিউবটি প্রতিফলক উপাদানের দিকে নির্দেশ করে এবং সরাসরি জ্বালানির দিকে নির্দেশ করে না। একটি ভ্যাকুয়াম টিউব গোলাকার প্রান্ত পর্যন্ত এইচবি-4 বিম টিউবের ইন-ভেসেল বিভাগের ভিতরে ঘনিষ্ঠভাবে ফিট করে। ভ্যাকুয়াম টিউব একটি হাইড্রোজেন মডারেটর পাত্র এবং তার সাথে সম্পর্কিত টিউবিং ধারণ করে এবং অন্তরক করে। মডারেটর পাত্রে 17 কেলভিন (নামমাত্র) তাপমাত্রায় সুপারক্রিটিকাল হাইড্রোজেন থাকে। প্রতিফলক থেকে মডারেটর পাত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাপীয় নিউট্রনগুলি হাইড্রোজেন দ্বারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং শীতল করা হয় যাতে নলের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 4-12 Å নিউট্রনগুলি সর্বাধিক হয়। এইচবি-4 টিউবের আউটবোর্ড প্রান্তে একটি অভ্যন্তরীণ কলিমেটর স্থাপন করা হয়। এই কলিমেটরটি কার্বন ইস্পাত থেকে তৈরি এবং নিকেল দিয়ে ধাতুপট্টাবৃত। কলিমেটরটি তিনটি আয়তক্ষেত্রাকার ছিদ্র সরবরাহ করে। ছিদ্রগুলির বহির্মুখী মাত্রা হল; এবং। বাইরের কলিমেটর সমাবেশের আউটবোর্ড হল একটি ঘূর্ণমান শাটার। শাটারটি কার্বন ইস্পাত এবং উচ্চ ঘনত্বের কংক্রিট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। শাটারের উদ্দেশ্য হল নিউট্রন বিমের প্রয়োজন না হলে সুরক্ষা প্রদান করা। শাটারে শীতল উৎসকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রায়োজেনিক হাইড্রোজেন স্থানান্তর লাইন, বায়বীয় হিলিয়াম এবং ভ্যাকুয়াম পাইপিং রুট করার বিধান রয়েছে। ইন-কোর এক্সপেরিমেন্ট ফেসিলিটি ফ্লাক্স ট্র্যাপ পজিশন টার্গেট পজিশন ফ্লাক্স ট্র্যাপে 31টি টার্গেট পজিশন প্রদান করা হয়। এই অবস্থানগুলি মূলত ট্রান্সপ্লুটোনিয়াম উপাদান উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত লক্ষ্য রড দ্বারা দখল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল; তবে, অন্যান্য পরীক্ষাগুলি এই অবস্থানগুলির যে কোনও একটিতে বিকিরণ করা যেতে পারে। একটি অনুরূপ টার্গেট ক্যাপসুল কনফিগারেশন অনেক প্রয়োগে ব্যবহার করা যেতে পারে। তৃতীয় ধরনের লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করা হয়েছে 2 ইঞ্চি লম্বা নয়টি আইসোটোপ বা উপাদান বিকিরণ ক্যাপসুল রাখার জন্য যা খরগোশের সুবিধার ক্যাপসুলের অনুরূপ। এই ধরনের বিকিরণ ক্যাপসুলের ব্যবহার ফ্যাব্রিকেশন, শিপিং এবং পোস্ট-রেডিয়েশন প্রক্রিয়াকরণকে সহজতর করে যা পরীক্ষাকারীর জন্য ব্যয় সাশ্রয় করে। প্রতিটি ধরনের লক্ষ্য বিকিরণ ক্যাপসুলগুলি অবশ্যই ডিজাইন করতে হবে যাতে লক্ষ্য-রড শ্রাউডের বাইরে উপলব্ধ কুল্যান্ট প্রবাহ দ্বারা সেগুলি পর্যাপ্তভাবে শীতল করা যায়। ট্রান্সপ্লুটোনিক আইসোটোপ উৎপাদন হার এবং জ্বালানী চক্রের দৈর্ঘ্য উভয়ের উপর তাদের বিরূপ প্রভাবের কারণে লক্ষ্য অবস্থানে পরীক্ষায় অত্যধিক নিউট্রন বিষের বোঝা নিরুৎসাহিত করা হয়। এই ধরনের পরীক্ষাগুলির জন্য সংলগ্ন পরীক্ষাগুলি, জ্বালানী চক্রের দৈর্ঘ্য এবং নিউট্রন বিচ্ছুরণ রশ্মির উজ্জ্বলতার উপর ন্যূনতম প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য সতর্ক সমন্বয় প্রয়োজন। যন্ত্রচালিত লক্ষ্য পরীক্ষার জন্য এখন দুটি অবস্থান পাওয়া যায়ঃ অবস্থান E3 এবং E6। পেরিফেরাল টার্গেট পজিশন ফ্লাক্স ট্র্যাপের বাইরের রেডিয়াল প্রান্তে পরীক্ষার জন্য ছয়টি পেরিফেরাল টার্গেট পজিশন (পি. টি. পি) প্রদান করা হয়। এই অবস্থানগুলিতে দ্রুত-নিউট্রন প্রবাহগুলি চুল্লিতে পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক উপলব্ধ, যদিও এই স্থানে তাপ-নিউট্রন প্রবাহে একটি খাড়া রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট বিদ্যমান। লক্ষ্য অবস্থানের মতো, এক ধরনের পি. টি. পি ক্যাপসুল পাওয়া যায় যা নয়টি দীর্ঘ আইসোটোপ বা উপকরণ বিকিরণ ক্যাপসুল ধারণ করে যা খরগোশের সুবিধা ক্যাপসুলের অনুরূপ। এই ধরনের বিকিরণ ক্যাপসুলের ব্যবহার ফ্যাব্রিকেশন, শিপিং এবং বিকিরণ-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণকে সহজতর করে যা পরীক্ষাকারীর জন্য খরচ সাশ্রয় করে। প্রতিটি ধরনের পি. টি. পি বিকিরণ ক্যাপসুল এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে উপলব্ধ কুল্যান্ট প্রবাহ দ্বারা সেগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে শীতল করা যায়। সাধারণ পরীক্ষাগুলিতে অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টেইনলেস স্টিলের সমতুল্য একটি নিউট্রন বিষের বোঝা থাকে যা দৈর্ঘ্যে সমানভাবে বিতরণ করা হয়। আইসোটোপ উৎপাদনের হার, জ্বালানী চক্রের দৈর্ঘ্য এবং জ্বালানী উপাদানের শক্তি বিতরণের উপর বিরূপ প্রভাবের কারণে বর্ণিত নিউট্রন বিষের মাত্রা বেশি থাকা পি. টি. পি পরীক্ষাগুলি নিরুৎসাহিত করা হয়। হাইড্রোলিক টিউব সুবিধা এইচএফআইআর হাইড্রোলিক টিউব (এইচটি) সুবিধাটি স্ট্যান্ডার্ড ~ 23 দিনের এইচএফআইআর জ্বালানী চক্রের চেয়ে কম সময়ের জন্য উপকরণগুলিকে বিকিরণ করার ক্ষমতা প্রদান করে, যা স্বল্প অর্ধ-জীবন মেডিকেল আইসোটোপ উৎপাদনের জন্য আদর্শ যার চাহিদা অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থায় ক্যাপসুল লোডিং স্টেশন এবং চুল্লির কেন্দ্রে ফ্লাক্স ট্র্যাপের মধ্যে দীর্ঘ অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপসুলের একটি সেট (যাকে খরগোশ বলা হয়) চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পাইপিং, ভালভ এবং যন্ত্রপাতি রয়েছে। ক্যাপসুল লোডিং স্টেশনটি চুল্লি জাহাজ পুল সংলগ্ন স্টোরেজ পুলে রয়েছে। একটি পূর্ণ সুবিধা লোড নয়টি উল্লম্বভাবে স্ট্যাক করা ক্যাপসুল নিয়ে গঠিত। সাধারণত, নিউট্রন থেকে তাপ প্রবাহ এবং ক্যাপসুলের পৃষ্ঠে গামা উত্তাপ 74,000 বি. টি. ইউ/এইচ-ফুট2 (2.3 × 105 ডব্লিউ/মি2)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়াও, সুবিধা লোডের নিউট্রন বিষের পরিমাণ এমনভাবে সীমিত যে নমুনাগুলি সন্নিবেশ এবং অপসারণের পরে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিবর্তনের দ্বারা চুল্লিটিকে ট্র্যাপ করা যায় না। বড় অপসারণযোগ্য বেরিলিয়াম প্রতিফলক সুবিধা আটটি বড় ব্যাসের বিকিরণ অবস্থান নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের কাছে অপসারণযোগ্য বেরিলিয়ামে (আরবি) অবস্থিত। এই সুবিধাগুলি হল আরবি-1এ এবং-1বি, আরবি-3এ এবং-3বি, আরবি-5এ এবং-5বি, এবং আরবি-7এ এবং-7বি। এগুলিকে সাধারণত আরবি * অবস্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই সুবিধাগুলির উল্লম্ব কেন্দ্ররেখা হল 10.75 in। চুল্লিটির উল্লম্ব কেন্দ্ররেখা থেকে (27.31 সেমি) এবং এগুলি একটি স্থায়ী অ্যালুমিনিয়াম লাইনার দিয়ে রেখাযুক্ত যার অভ্যন্তরীণ ব্যাস 1.811 ইঞ্চি। (4.6 সেমি)। এই সুবিধাগুলি যন্ত্রচালিত বা অ-যন্ত্রযুক্ত পরীক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যন্ত্রচালিত ক্যাপসুল নকশায় প্রয়োজন অনুযায়ী সুইপ বা কুলিং গ্যাসও ব্যবহার করা যেতে পারে। যন্ত্রের লিড এবং অ্যাক্সেস টিউবগুলি উপরের শ্রাউড ফ্ল্যাঞ্জে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এবং চাপবাহী জাহাজের হ্যাচটিতে বিশেষ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সমন্বিত করা হয়। যখন ব্যবহার করা হয় না, তখন এই সুবিধাগুলিতে বেরিলিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম প্লাগ থাকে। জ্বালানির কাছাকাছি থাকার কারণে, আরবি * পরীক্ষাগুলি তাদের নিউট্রন বিষের পরিমাণ সম্পর্কে যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করা হয়, যা জ্বালানী উপাদান শক্তি বিতরণ এবং জ্বালানী চক্রের দৈর্ঘ্যের উপর এর প্রভাবের কারণে সীমিত। এই অবস্থানগুলি (অর্থাৎ, সুরক্ষিত) পরীক্ষাগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা তাদের ফিউশন উপকরণ বিকিরণের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। আরবি * সুবিধার জন্য ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে রেডিওআইসোটোপ উৎপাদন; উচ্চ তাপমাত্রা গ্যাস-শীতল চুল্লি (এইচটিজিআর) জ্বালানী বিকিরণ; এবং সম্ভাব্য ফিউশন চুল্লি উপকরণের বিকিরণ। পরের ধরনের পরীক্ষার জন্য দ্রুত নিউট্রন প্রবাহ প্রয়োজন। তাপীয় প্রবাহ ছাড়াও একটি উল্লেখযোগ্য দ্রুত প্রবাহ উপস্থিত রয়েছে। এই প্রয়োগের জন্য ক্যাপসুলগুলি বর্ণালী-সেলাইয়ের জন্য একটি তাপীয় নিউট্রন বিষযুক্ত লাইনারের মধ্যে স্থাপন করা হয়। এই পরীক্ষাগুলি তাদের নিউট্রন বিষের পরিমাণের সাথে যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করা হয় এবং সংলগ্ন নিউট্রন বিচ্ছুরণ রশ্মি টিউবগুলিতে তাদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য নির্দিষ্ট অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। ছোট অপসারণযোগ্য বেরিলিয়াম সুবিধা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের কাছে অপসারণযোগ্য বেরিলিয়ামের (আরবি) চারটি ছোট ব্যাসের বিকিরণ অবস্থান রয়েছে। এই সুবিধাগুলি হল আরবি-2, আরবি-4, আরবি-6 এবং আরবি-8। এই সুবিধাগুলির উল্লম্ব কেন্দ্ররেখা হল 10.37 in। (26.35 সেমি) চুল্লিটির উল্লম্ব কেন্দ্ররেখা থেকে এবং এর অভ্যন্তরীণ ব্যাস 0.5 ইঞ্চি। (1.27 সেমি)। ছোট আরবি অবস্থানগুলিতে আরবি * সুবিধার মতো অ্যালুমিনিয়াম লাইনার থাকে না। যখন ব্যবহার করা হয় না, তখন এই অবস্থানগুলিতে বেরিলিয়াম প্লাগ থাকে। এই সুবিধাগুলি মূলত রেডিওআইসোটোপ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নিউট্রন বিষের পরিমাণের সীমা এবং এই সুবিধাগুলিতে পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ চাপ হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা পূর্বোক্ত আরবি * সুবিধাগুলির মতোই। আধা-স্থায়ী প্রতিফলকের মধ্যে কন্ট্রোল-রড অ্যাক্সেস প্লাগ সুবিধা হল আটটি 0.5-in। (1.27-cm) ব্যাস বিকিরণ অবস্থান। আধা-স্থায়ী প্রতিফলকটি বেরিলিয়ামের আটটি পৃথক টুকরো নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে চারটিকে কন্ট্রোল-রড অ্যাক্সেস প্লাগ বলা হয়। প্রতিটি কন্ট্রোল-রড অ্যাক্সেস প্লাগে দুটি অনির্ধারিত বিকিরণ সুবিধা রয়েছে, যা সিআর-8 এর মাধ্যমে সিআর-1 মনোনীত করা হয়েছে। এই সুবিধাগুলির প্রত্যেকটিতে ছোট অপসারণযোগ্য বেরিলিয়াম সুবিধাগুলিতে ব্যবহৃত ক্যাপসুলের মতো একটি পরীক্ষামূলক ক্যাপসুল রয়েছে। সমস্ত কন্ট্রোল-রড অ্যাক্সেস প্লাগ বিকিরণ সুবিধার উল্লম্ব কেন্দ্ররেখা 12.68 এ অবস্থিত। চুল্লিটির উল্লম্ব কেন্দ্ররেখা থেকে (32.2 সেমি)। শুধুমাত্র অ-যন্ত্রচালিত পরীক্ষাগুলি এই সুবিধাগুলিতে বিকিরণ করা যেতে পারে। যখন ব্যবহার করা হয় না, তখন এই সুবিধাগুলিতে বেরিলিয়াম প্লাগ থাকে। শীতল পরীক্ষার জন্য প্রাথমিক সিস্টেম কুল্যান্ট প্রবাহ দেওয়ার জন্য পূর্ণ সিস্টেম প্রবাহে 10 পিএসআই (6.89 × 104 পিএ) চাপ হ্রাস পাওয়া যায়। ছোট উল্লম্ব পরীক্ষা সুবিধা স্থায়ী প্রতিফলকের ষোলটি বিকিরণ অবস্থানকে ছোট উল্লম্ব পরীক্ষা সুবিধা (ভিএক্সএফ) বলা হয়। এই সুবিধাগুলির প্রত্যেকটিতে একটি স্থায়ী অ্যালুমিনিয়াম লাইনার রয়েছে যার অভ্যন্তরীণ ব্যাস 1.584 ইঞ্চি। (4.02 সেমি)। এই সুবিধাগুলি ব্যাসার্ধ 15.43 ইঞ্চির দুটি বৃত্তের কেন্দ্রস্থলের সাথে কেন্দ্রীভূতভাবে অবস্থিত। (39.2 সেমি) এবং 17.36 ইঞ্চি। (44.1 সেমি), যথাক্রমে। অভ্যন্তরীণ বৃত্তের (সব মিলিয়ে 11টি) সদস্যদের অভ্যন্তরীণ ছোট ভিএক্সএফ বলা হয়। বাইরের বৃত্তের (সব মিলিয়ে পাঁচটি) কে বাইরের ছোট ভিএক্সএফ বলা হয়। সাধারণত, যন্ত্রবিহীন পরীক্ষাগুলি এই সুবিধাগুলিতে বিকিরণ করা হয়। ভিএক্সএফ-7 বায়ুসংক্রান্ত বিকিরণ সুবিধার জন্য নিবেদিত যা নিউট্রন সক্রিয়করণ বিশ্লেষণ পরীক্ষাগারকে সমর্থন করে এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য অনুপলব্ধ। শীতল পরীক্ষার জন্য প্রাথমিক সিস্টেম কুল্যান্ট প্রবাহ সরবরাহ করার জন্য সম্পূর্ণ সিস্টেম প্রবাহে ~ 100 পিএসআই (6.89 × 105 পিএ) চাপ হ্রাস পাওয়া যায়। যখন ব্যবহার করা হয় না, তখন এই সুবিধাগুলিতে একটি বেরিলিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম প্লাগ বা একটি প্রবাহ-নিয়ন্ত্রক ছিদ্র থাকতে পারে এবং কোনও প্লাগ থাকতে পারে না। এই সুবিধাগুলিতে বড় নিউট্রন বিষের বোঝা জ্বালানী উপাদান শক্তি বিতরণের বিশৃঙ্খলা বা মূল থেকে তাদের দূরত্বের কারণে জ্বালানী চক্রের দৈর্ঘ্যের উপর প্রভাবের জন্য কোনও বিশেষ উদ্বেগের বিষয় নয়; তবে, পরীক্ষাগুলি তাদের নিউট্রন বিষের পরিমাণের ক্ষেত্রে যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করা হয়, যা সংলগ্ন নিউট্রন বিচ্ছুরণ মরীচি টিউবগুলিতে তাদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য সীমাবদ্ধ। বড় উল্লম্ব পরীক্ষা সুবিধা স্থায়ী প্রতিফলকের ছয়টি বিকিরণ অবস্থানকে বড় উল্লম্ব পরীক্ষা সুবিধা বলা হয়। এই সুবিধাগুলি অবস্থান এবং আকার ব্যতীত পূর্ববর্তী বিভাগে বর্ণিত ছোট উল্লম্ব পরীক্ষার সুবিধার সাথে সমস্ত দিক থেকে (বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা হিসাবে) একই রকম। বড় ভিএক্সএফ-এর অ্যালুমিনিয়াম লাইনারগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাস 2.834 ইঞ্চি। (7.20 সেমি), এবং সুবিধাগুলি 18.23 ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তের কেন্দ্রস্থলের সাথে কেন্দ্রীভূতভাবে অবস্থিত। (46.3 সেমি)। যখন ব্যবহার করা হয় না, তখন এই সুবিধাগুলিতে বেরিলিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম প্লাগ থাকে। এই সুবিধাগুলিতে বড় নিউট্রন বিষের বোঝা জ্বালানী উপাদান শক্তি বিতরণের বিশৃঙ্খলা বা মূল থেকে তাদের দূরত্বের কারণে জ্বালানী চক্রের দৈর্ঘ্যের উপর প্রভাবের জন্য কোনও বিশেষ উদ্বেগের বিষয় নয়; তবে, পরীক্ষাগুলি তাদের নিউট্রন বিষের পরিমাণের ক্ষেত্রে যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করা হয়, যা সংলগ্ন নিউট্রন বিচ্ছুরণ মরীচি টিউবগুলিতে তাদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য সীমাবদ্ধ। পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত পদ প্রদানের জন্য দুটি পর্যন্ত প্রকৌশল সুবিধা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সুবিধাগুলি 4-ইঞ্চি নিয়ে গঠিত। (10.16-cm)-ওডি। যে টিউবগুলি অনুভূমিক থেকে 49° উপরে ঝুঁকে থাকে। নলগুলির ভিতরের প্রান্তগুলি বেরিলিয়ামের বাইরের প্রান্তে শেষ হয়। টিউবগুলির উপরের প্রান্তগুলি মূল বিম রুমের এক তলার উপরে একটি পরীক্ষা কক্ষে পুলের প্রাচীরের বাইরের দিকে শেষ হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং সুবিধাগুলির মধ্যে একটিতে পিটি-2 বায়ুসংক্রান্ত নল রয়েছে, যা 1986 সালে ইনস্টল করা হয়েছিল। গামা বিকিরণ সুবিধার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইচ. এফ. আই. আর গামা বিকিরণ সুবিধা হল এইচ. এফ. আই. আর-এর একটি পরীক্ষামূলক সুবিধা যা পরিষ্কার পুলের এইচ. এফ. আই. আর লোডিং স্টেশনে ব্যয় করা জ্বালানী উপাদানগুলি থেকে গামা বিকিরণ সহ উপকরণগুলিকে বিকিরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। গামা বিকিরণ সুবিধা চেম্বার হল একটি স্টেইনলেস স্টিল চেম্বার যা 0.065 প্রাচীর পুরুত্বের টিউবিং দিয়ে তৈরি যাতে চেম্বারের অভ্যন্তরীণ মাত্রা সর্বাধিক করা যায় যাতে যতটা সম্ভব বড় নমুনা রাখা যায় এবং এখনও ব্যয় করা জ্বালানী লোডিং স্টেশনের অবস্থানের ক্যাডমিয়াম পোস্টের ভিতরে ফিট করা যায়। অভ্যন্তর কক্ষটি প্রায় ভিতরের ব্যাসযুক্ত এবং এতে দীর্ঘ সময়ের জন্য নমুনা রাখা যেতে পারে। চেম্বার সমাবেশের জন্য দুটি কনফিগারেশন রয়েছে; একমাত্র পার্থক্য হল প্লাগগুলি। যন্ত্রবিহীন কনফিগারেশনে একটি শীর্ষ প্লাগ রয়েছে যা নমুনা স্থাপনের জন্য এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস লাইনগুলিকে সমর্থন করতে এবং জলের নিচে থাকা অবস্থায় একটি ফুটো-টাইট পরিবেশ বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রযুক্ত বিন্যাসে চেম্বারের উপরে একটি চেম্বার এক্সটেনশন এবং একটি "নাভি" রয়েছে যা নিষ্ক্রিয় গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক কেবল এবং যন্ত্রযুক্ত পরীক্ষার জন্য যন্ত্রযুক্ত পরীক্ষার জন্য হিটার নিয়ন্ত্রণ এবং যন্ত্রপাতি পরীক্ষার সরঞ্জামের সাথে সংযোগ স্থাপনের অনুমতি দেয়। চেম্বারে নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রবাহ এবং চাপ উপশম প্রদানের জন্য পরীক্ষা কক্ষে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের প্রয়োজন হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের চাপ 15 পি. এস. আই-তে বজায় রাখা হয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে চেম্বার থেকে যে কোনও ফুটো চেম্বার থেকে পুলে হবে এবং ফুটো হওয়ার সময় জল নয়। চেম্বারের নমুনাগুলি চেম্বারের নীচে থেকে বা প্লাগ থেকে সমর্থিত হতে পারে (শুধুমাত্র যন্ত্রবিহীন কনফিগারেশন)। বিকিরণ মাত্রার হার এবং সঞ্চিত মাত্রার চেম্বারের ভিতরের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যকরণ করা হয়েছে এবং এই স্থানে গামা মাত্রার হার নিশ্চিত করা হয়েছে। 1. 8ই + 08 পর্যন্ত গামা ডোজের হার প্রদান করা যেতে পারে। একটি উপযুক্ত ব্যয়িত জ্বালানী উপাদান নির্বাচন মূলত যে কোনও প্রয়োজনীয় ডোজ হার প্রদান করতে পারে। চেম্বারে নমুনা এবং ধারক উপকরণের মধ্যে গৌণ প্রতিক্রিয়ার কারণে, তারা বিভিন্ন ধারক এবং চেম্বারের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নমুনার প্রকৃত ডোজ হার অনুমান করার জন্য নিউট্রনিক মডেল তৈরি করেছে। সর্বোচ্চ মাত্রার হার চেম্বারের উল্লম্ব কেন্দ্রের কাছাকাছি এবং চেম্বারের অনুভূমিক কেন্দ্ররেখায় থাকে। চেম্বারের উপরে থেকে নীচে ডোজ হারের প্রায় প্রতিসম বিতরণ রয়েছে। এইচ. এফ. আই. আর কর্মীরা প্রয়োজনীয় সঞ্চিত ডোজ এবং ডোজ হার অর্জনের জন্য ব্যবহারকারীর দ্বারা নমুনা ধারকদের নকশায় সহায়তা করার জন্য উপলব্ধ। প্রয়োজনীয় মাত্রার হার থেকে নমুনার তাপমাত্রা অনুমান করা যেতে পারে। তাপমাত্রা সাম্প্রতিক বিকিরণগুলি দেখিয়েছে যে গামা উত্তাপ থেকে তাপমাত্রা খুব বেশি হতে পারে, তাজা ব্যবহৃত জ্বালানী উপাদানগুলির তুলনায়। চেম্বারের দেওয়ালের কাছে নমুনার অবস্থান বা চেম্বারের দেওয়ালে তাপ স্থানান্তর করার জন্য হোল্ডার ডিজাইন নমুনা তাপমাত্রা কমাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি তাপমাত্রার সীমা একটি উদ্বেগের বিষয় হয়, তাহলে কম মাত্রায় ব্যবহৃত ক্ষয়প্রাপ্ত জ্বালানি উপাদান নির্বাচন করা প্রয়োজন হতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বজায় রাখা হয় প্রায় (পরিষ্কার পুকুরের জলের তাপমাত্রা)। বৈদ্যুতিক গরম করার উপাদান এবং/অথবা নিষ্ক্রিয় গ্যাস (আর্গন বা হিলিয়াম) বন্যার ব্যবহার উপরে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার অনুমতি দেয়। নিউট্রন অ্যাক্টিভেশন অ্যানালাইসিস (এন. এ. এ) একটি শক্তিশালী বিশ্লেষণাত্মক কৌশল যা বিভিন্ন ধরনের উপকরণের মৌলিক গঠন অনুসন্ধান করতে ব্যবহৃত হয়। এনএএ অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং নির্ভুল এবং সাধারণত অ-গঠনমূলকভাবে করা হয়। নমুনাগুলি নিউট্রন দিয়ে বোমাবর্ষণ করা হয় এবং উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি থেকে নির্গমনগুলি তাদের সংখ্যা এবং পরিচয় উভয়ই নির্ধারণ করার জন্য বিশ্লেষণ করা হয়। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার এবং শিল্প পরীক্ষাগার, দেশীয় এবং বিদেশী উভয়ই, ফরেনসিক প্রমাণ, চন্দ্র এবং উল্কা পদার্থ, উন্নত উপকরণ এবং উচ্চ বিশুদ্ধতা উপকরণ অধ্যয়নের জন্য এন. এ. এ ব্যবহার করে। এনএএ ধ্রুপদী "ম্যাট্রিক্স" প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সাধারণত পিপিএম-এর ভগ্নাংশে সনাক্তকরণ সীমা সহ খুব সুনির্দিষ্ট পরিমাপ করতে সক্ষম। রিঅ্যাক্টর-ভিত্তিক এন. এ. এ প্রথম গ্রাফাইট রিঅ্যাক্টরে করা হয়েছিল যা এখন ও. আর. এন. এল। 1970 সালে এইচ. এফ. আই. আর-এ পিটি-1 সুবিধাটি স্থাপন করা হয় এবং 1987 সালে পিটি-2 সুবিধা যুক্ত হওয়ার পর এটি উন্নীত করা হয়। উভয় সুবিধা চুল্লিটির স্থায়ী বেরিলিয়াম প্রতিফলক অংশে শেষ হয় এবং চুল্লিটিতে নমুনা স্থানান্তর করতে সহায়তা করে। পিটি-1-এর পশ্চিমা বিশ্বের সর্বোচ্চ তাপীয় নিউট্রন প্রবাহ রয়েছে এবং অতি-সন্ধান স্তর নির্ধারণ এবং সীমিত আইসোটোপ উৎপাদনের জন্য সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা প্রদান করে। পিটি-2 সুবিধাটি বিলম্বিত নিউট্রন গণনার সাথে একটি অত্যন্ত তাপীয় প্রবাহ সরবরাহ করে, যা মিনিটের মধ্যে খুব কম পরিমাণে বিচ্ছুরিত পদার্থ পরিমাপ করার ক্ষমতা দেয়। পারমাণবিক অপ্রসার বিলম্বিত নিউট্রন বিশ্লেষণ বিচ্ছুরিত উপাদানের জন্য বিভিন্ন উপকরণের সঠিক স্ক্রিনিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্ধারণের জন্য মাত্র ছয় মিনিট সময় লাগে এবং 15-পিকোগ্রাম সনাক্তকরণের সীমা থাকে। স্মেয়ার, গাছপালা, মাটি, পাথর, প্লাস্টিক, কাঠ, ধাতু এবং বালির নমুনাগুলি বিলম্বিত নিউট্রন বিশ্লেষণের জন্য সমানভাবে উপযুক্ত। এই সরঞ্জামটি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) বিস্তৃত এলাকা পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সহজতর করে এবং পৃথক পরিদর্শকদের প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়ার আশায় বিপুল সংখ্যক নমুনা পেতে সক্ষম করে। সেই নমুনাগুলি পরীক্ষা করে, ধ্বংসাত্মক বিশ্লেষণের খুব বেশি খরচ শুধুমাত্র আকর্ষণীয় বলে মনে করা নমুনাগুলির জন্য প্রয়োজন। বিলম্বিত নিউট্রন বিশ্লেষণ এই গবেষণার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে কার্যকর হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক একটি প্রয়োগে প্রোগ্রামেবল মেমরি ডিভাইসগুলির বিকিরণ জড়িত যা অল্প পরিমাণে একটি ফিসাইল আইসোটোপ দিয়ে আবৃত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে স্মৃতিতে নির্ধারিত মানগুলির সাথে মেমরির মানগুলির তুলনা করে বিকিরণ থেকে ফিশনগুলি স্থানিকভাবে ট্র্যাক করা যেতে পারে; পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলি ফিশন ইভেন্টগুলির দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির জন্য দায়ী। এই কাজটি অণুবীক্ষণিক কণাগুলি বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পারে যা এই ধরনের কণাগুলি খুঁজে বের করে অঘোষিত পারমাণবিক ক্রিয়াকলাপের প্রমাণ থাকতে পারে। পরিবেশগত এনএএ ভূতাত্ত্বিক এবং জৈবিক উপকরণের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জ্ঞাত উপাদান নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত। এনএএ দ্বারা বেশ কয়েকটি প্রকল্প সহজতর করা হয়েছিল যা অন্যথায় খুব চ্যালেঞ্জিং বা অসম্ভব হত। ওক শৈলশিরা অঞ্চলে পারদের দূষণ, অনেক উপাদানের জন্য বেসলাইন মাটির মাত্রা এবং ওক শৈলশিরা অঞ্চলের মাটি ও গাছপালায় ইউরেনিয়াম আইসোটোপ অনুপাত সবই মাঝারি ও বড় আকারে সম্পন্ন হয়েছে। চাঁদের রসায়ন ও ইতিহাস এন. এ. এ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উল্কাপিণ্ড নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। আবাসস্থল দূষণের প্রভাবগুলি বোঝার প্রচেষ্টার জন্য প্রাণীর হাড় এবং টিস্যুতে ট্রেস উপাদানগুলি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ডাইনোসরদের ভাগ্য অনুসন্ধান করা হয়েছিল জীবাশ্মযুক্ত হাড়ের উপাদান ইরিডিয়াম বিশ্লেষণ করে, যা পরিচিত বড় উল্কাপাতের প্রভাবের সময়কালের কাছাকাছি ছিল। সম্প্রতি, জৈব চিকিত্সার কৌশলগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে ভারী উপাদানগুলির শোষণের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। ফরেনসিক প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এন. এ. এ ফরেনসিক ট্রেস উপাদান তদন্তের একটি হাতিয়ার। বুলেট সীসা এবং জ্যাকেট, রং, পিতল, প্লাস্টিক, চুল এবং অন্যান্য অনেক উপকরণ প্রায়শই অপরাধমূলক তদন্তের জন্য আগ্রহের বিষয়। ওআরএনএল-এ, রাষ্ট্রপতি কেনেডি এবং টেলর জড়িত তদন্ত, গুহা ধ্বংসকারীদের তদন্ত এবং নরহত্যার তদন্ত করা হয়েছে। ব্রুকহেভেন চুল্লি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ওআরএনএল ব্রুকহেভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি বিজ্ঞানীদের সাথে প্রাচীন মার্বেল এবং ভাস্কর্যের নৃতাত্ত্বিক তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য আলোচনা করছে। আইসোটোপ উৎপাদন বছরের পর বছর ধরে পিটি-1 সুবিধায় অল্প পরিমাণে বিভিন্ন আইসোটোপ সংশ্লেষিত হয়েছে। প্রাণী অধ্যয়নের জন্য ট্রেসার, রেডিওলেবেলযুক্ত ফার্মাসিউটিক্যালস, ক্যান্সার চিকিৎসার পরীক্ষার উৎস এবং উপকরণ অধ্যয়নের সমর্থনে উৎসগুলি সস্তায় প্রস্তুত করা হয়েছে। পিটি-1 চুল্লিতে দ্রুত প্রবেশাধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রায়শই কম পরিমাণের আইসোটোপ উৎপাদনের জন্য সর্বনিম্ন খরচ। সম্প্রতি, 169ওয়াইবি দিয়ে তৈরি গামা ডেনসিটোমেট্রি উৎসগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং অদূর ভবিষ্যতের জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত করা যেতে পারে। আল্ট্রা-রেস মেট্রোলজি অনেক উপাদান এনএএ ব্যবহার করে পার্ট-পার-ট্রিলিয়ন স্তরে সহজেই এবং সঠিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে। ওআরএনএল বেসরকারী কর্পোরেশনগুলিকে ফাইবার অপটিক প্রারম্ভিক উপকরণগুলির বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানের ঘনত্বের সন্ধানের সাথে তাদের সম্পর্কের প্রয়োগমূলক গবেষণায় সহায়তা করেছে এবং খুঁজে পেয়েছে যে ভাঙনের ফ্রিকোয়েন্সি নির্দিষ্ট উপাদানগুলির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। ডায়মন্ড এবং ডায়মন্ড ফিল্মগুলি আল্ট্রা-ট্রেস অমেধ্যের জন্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ওআরএনএল-এর নির্ধারণগুলি সর্বপ্রথম বাল্ক সিন্থেটিক হীরার উপর রিপোর্ট করা হয়েছিল। ওআরএনএল 1ই-15 গ্রাম/গ্রাম স্তরে জৈব সিন্টিলেটরের মধ্যে ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম নির্ধারণ করেছে। সিন্টিলেটরটি জাপানে একটি নিউট্রিনো সনাক্তকরণ প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে যার জন্য যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত উপাদান প্রয়োজন। পদার্থ বিকিরণ পদার্থের উপর নিউট্রন এবং গামা বিকিরণের সম্মিলিত প্রভাব উন্নত পদার্থ গবেষণা, ফিউশন শক্তি গবেষণা এবং শক্ত উপাদান এবং সিস্টেম উৎপাদনের জন্য আগ্রহের বিষয়। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ফিউশন শক্তি গবেষণা কর্মসূচির জন্য ডাইক্রোইক মিরর সিরামিক উপকরণের ডোজ প্রতিক্রিয়া তদন্ত। পিটি-1 এবং পিটি-2 সুবিধাগুলি এইচএফআইআর লক্ষ্য অঞ্চলের খুব উচ্চ প্রবাহ এবং বিম টিউবগুলির অনেক নীচের অংশগুলির মধ্যে কুলুঙ্গি পূরণ করার জন্য উপযুক্ত। তথ্যসূত্র বহিরাগত সংযোগ নিউট্রন সুবিধা পারমাণবিক গবেষণা চুল্লি ওক রিজ জাতীয় পরীক্ষাগার