Ames Hydroelectric Generating Plant
কলোরাডোর ওফিরের কাছে 1890 সালে নির্মিত অ্যামেস জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি ছিল শিল্প ব্যবহারের জন্য বিকল্প বিদ্যুৎ (এসি) উৎপাদন ও প্রেরণের জন্য প্রথম (যদি প্রথম না হয়) বাণিজ্যিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি এবং এ পর্যন্ত নির্মিত প্রথম এসি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি। এটি 1891 সালে চালু হয় এবং ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক তাদের দুটি বড় অল্টারনেটরকে ঘিরে এটি তৈরি করে। একটি জেনারেটর হিসাবে উপত্যকায় স্থাপন করা হয়েছিল এবং জল দ্বারা চালিত হয়েছিল। এটি একটি ট্রান্সমিশন লাইন দ্বারা দ্বিতীয় অল্টারনেটরের সাথে সংযুক্ত ছিল যা খনির কাজ চালানোর জন্য গোল্ড কিং খনিতে মোটর হিসাবে ব্যবহৃত হত। বছরের পর বছর ধরে এই সুবিধাটি পরিবর্তন ও উন্নীত করা হয়েছে কিন্তু এখনও চালু রয়েছে। এটি এখন আই. ই. ই. ই মাইলফলকের তালিকায় রয়েছে। ইতিহাস কলোরাডোর ওফিরের কাছে পাহাড়ে গোল্ড কিং খনিতে আকরিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি স্ট্যাম্প কলকে শক্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রধান স্টক হোল্ডার লুসিয়েন এল নুনকে সেই জায়গায় কাঠ চালিত বাষ্প কলের কম ব্যয়বহুল বিকল্প খুঁজতে পরিচালিত করেছিল। 12, 000 ফুট উচ্চতার খনিতে কাঠের জ্বালানির অভাব ছিল এবং খনিতে যাওয়ার জন্য কোনও রেলপথ না থাকায় কয়লা ব্যবহার করা যায়নি। খনি থেকে 3 মাইল ঢালের নিচে সান মিগুয়েল নদী 3000 ফুট একটি ভাল শক্তির উৎস বলে মনে হয়েছিল তবে জল চালিত সংকুচিত বায়ু এবং বেল্ট ড্রাইভ সহ শক্তি প্রেরণের কিছু পদ্ধতি সম্ভব বলে মনে হয়নি। লুসিয়েনের ভাই পল, একজন বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, কারখানাটি চালানোর জন্য বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করার চেষ্টা শুরু করেন। একটি 220 ভোল্টের ডাইরেক্ট কারেন্ট বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা খুব ব্যয়বহুল বলে মনে করা হয়েছিল কারণ এত কম ভোল্টেজ প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় তামার কন্ডাক্টরগুলির আকারের কারণে তারা যে দূরত্ব বিবেচনা করছিল। একটি উচ্চ ভোল্টেজ বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আরও আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়েছিল তাই তারা 1890 সালে পিটসবার্গ, পেনসিলভেনিয়া ভিত্তিক ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিকের সাথে যোগাযোগ করে এবং বিকল্প বিদ্যুৎ প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি বিদ্যুৎ চালিত ব্যবস্থা সরবরাহ করতে তাদের রাজি করে। এসি সিস্টেমটি ওয়েস্টিংহাউস কর্মচারী ভি. জি দ্বারা ইঞ্জিনিয়ার এবং ইনস্টল করা হয়েছিল। কনভার্স, লুইস বি স্টিলওয়েল, চার্লস এফ স্কট এবং রালফ ডি মার্শন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের সহায়তায়। 1890 সালের গ্রীষ্মে ওয়েস্টিংহাউস সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করে এবং প্রকৌশলীরা সেই শীতের পরে এটি স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থায় দুটি অভিন্ন 100-এইচপি ওয়েস্টিংহাউস একক-পর্যায় বিকল্প (সেই সময়ে কোম্পানিটি তৈরি করা বৃহত্তম) ছিল। একটি জেনারেটর হাউসে স্থাপন করা হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে একটি কাঠের শেড, অ্যামেসের ছোট বসতিতে যেখানে হাওয়ার্ড ফর্ক এবং লেক ফর্ক স্ট্রিমগুলি সংযুক্ত হয়ে ওফিরের ঠিক বাইরে সান মিগুয়েল নদী গঠন করেছিল। জেনারেটর হিসাবে ব্যবহৃত, এটি 3000 ভোল্ট, 133 হার্টজ, একক-পর্যায় এসি উত্পাদন করে। এটি হাওয়ার্ড ফর্ক এবং লেক ফর্ক দ্বারা সরবরাহ করা 2 ফুট ব্যাসের ইস্পাত পাইপের পাশাপাশি উদ্ভিদ থেকে পাহাড়ের উপরে প্রাকৃতিক জলাধারগুলিতে বহন করা জলের মাথার নীচে ছয় ফুট পেল্টন চাকা দ্বারা চালিত হয়েছিল। ইনসুলেটর সহ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ক্রস-আর্ম ব্যবহার করে খুঁটির উপর লাগানো দুটি খালি তামার তারের মাধ্যমে পাহাড় পর্যন্ত বিদ্যুৎ খনিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারের মোট খরচ ছিল প্রায় 700 মার্কিন ডলার, যা একটি সরাসরি-বর্তমান লাইনের জন্য আনুমানিক খরচের প্রায় 1 শতাংশ। খনির দ্বিতীয় 100-এইচপি ওয়েস্টিংহাউস অল্টারনেটরটি স্ট্যাম্পিং মিল চালানোর জন্য একটি সিঙ্ক্রোনাস এসি মোটরের ভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছিল। একটি ছোট একক-পর্যায়ের ইন্ডাকশন মোটর (উদ্ভাবক নিকোলা টেসলার কাছ থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পেটেন্ট ওয়েস্টিংহাউস থেকে তৈরি একটি নতুন ধরনের মোটর) জেনারেটরের সিঙ্ক্রোনাস গতির সাথে মেলে বড় অল্টারনেটরকে ঘোরানোর জন্য একটি স্টার্টার মোটর হিসাবে ইনস্টল করা হয়েছিল। 1891 সালের 19শে জুন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু হয় এবং প্রথম 30 দিন অবিচ্ছিন্নভাবে চলে। পুরো কারখানাটি পরিচালনার জন্য 15 থেকে 20 জন পরিচারকের প্রয়োজন ছিল। যন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রণগুলি ছিল প্রাথমিক, সোলিনয়েড ধরনের মাধ্যাকর্ষণ ভারসাম্য ভোল্টমিটার এবং বার্ণিশযুক্ত কাঠের বোর্ডে লাগানো অ্যামিটার। উচ্চ ভোল্টেজ ব্যবহারের কারণে শ্রমিকদের বিশেষ যত্ন নিতে হয়েছিল। সাধারণ ছুরি সুইচগুলি বন্ধ করে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হত এবং একজন কর্মী বিদ্যুৎ খুঁটির সংযোগকারী লাইনটি ধরে খুঁটির উপর লাগানো আর্ক-লাইট স্টাইল প্লাগ থেকে টেনে বের করে সিস্টেমটি বন্ধ করে দিতেন (বৈদ্যুতিক সার্কিটটি "খোলা") (কখনও কখনও বিপজ্জনক কৌশল যা 6 থেকে 8 ফুট (1.83-m থেকে 2.44-m) দীর্ঘ উচ্চ ভোল্টেজ চাপ তৈরি করত)। একটি ক্রমাগত সমস্যা ছিল বজ্রপাতের ফলে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করা, যা পার্বত্য অঞ্চলে একটি সাধারণ ঘটনা। ইনসুলেশন যোগ করার জন্য প্যারাফিন-ভেজানো ওক প্ল্যাটফর্মে অল্টারনেটরগুলি স্থাপন করা হয়েছিল এবং ওয়েস্টিংহাউস ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন ধরনের বজ্রপাত আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। অল্টারনেটরগুলি অপসারণযোগ্য যন্ত্রাংশ দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছিল যাতে সেগুলি মেরামত করার কাজটি কিছুটা সহজ হয়। এই কারখানার সাফল্যের সাথে সাথে নানরা তাদের অন্যান্য খনির কাজে অনুরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করতে শুরু করে। 1896 সালে দীর্ঘ দূরত্বের ট্রান্সমিশনের জন্য 10,000 ভোল্টে শক্তি বাড়ানোর জন্য স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমার সহ নতুন জেনারেটর এবং ইন্ডাকশন মোটর সহ একটি নতুন দ্বি-পর্যায়ের সিস্টেমের সাথে অ্যামেস প্ল্যান্টটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। জল সরবরাহও বাড়ানো হয়েছে। আমেস প্ল্যান্টটি নুন টেলুরাইড পাওয়ার কোম্পানির অংশ হয়ে ওঠে যা পরে ওয়েস্টার্ন কলোরাডো পাওয়ার কোম্পানির অংশ হয়ে ওঠে, যা উটাহ পাওয়ার অ্যান্ড লাইটের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়। পাবলিক সার্ভিস কোম্পানি 1992 সালে কলোরাডো ইউটে-এর অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে এই কারখানাটি অধিগ্রহণ করে। 1905 সালের একটি ভিনটেজ পাওয়ার হাউস এখনও এক্সেল এনার্জির একটি সহায়ক সংস্থা পাবলিক সার্ভিস কোম্পানির জন্য পরিষেবাতে রয়েছে, যার দুটি পেল্টন চাকা একটি একক 1904 জেনারেল ইলেকট্রিক জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে, যার আউটপুট 2,400 ভোল্ট এবং 225 আরপিএম গতিতে 1,082 অ্যাম্পিয়ার। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ইতিহাসে তাৎপর্য অ্যামেস পাওয়ার স্টেশনটি এক দশকের শেষে নির্মিত হয়েছিল যা পাওয়ার ট্রান্সমিশন ফর্ম্যাট হিসাবে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবহারের দ্রুত সম্প্রসারণ দেখেছিল। এই সময়কালে ওয়েস্টিংহাউস অন্যান্য এসি কোম্পানিগুলির পাশাপাশি টমাস এডিসনের সরাসরি বর্তমান ভিত্তিক এডিসন ইলেকট্রিক কোম্পানির সাথে কঠোর প্রতিযোগিতায় ছিল। এমনকি ওয়েস্টিংহাউস এবং এডিসনের মধ্যে একটি প্রচার অভিযান/"স্রোতের যুদ্ধ" শুরু হয়েছিল। ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক 1886 সালের মার্চ মাসে ম্যাসাচুসেটসের গ্রেট ব্যারিংটনে তাদের প্রথম এসি ট্রান্সফরমার ভিত্তিক আলো ব্যবস্থা স্থাপনের পর থেকে তারা যে এসি সিস্টেমটি তৈরি করছিল তার সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অ্যামেস প্রকল্পটিকে একটি দুর্দান্ত উপায় হিসাবে দেখেছিল। 1891 সালের আমেস জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি শিল্পের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রেরণের জন্য প্রাচীনতম বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি। এটি আন্তর্জাতিক বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে লাউফেন বাঁধ থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পাওয়ার-ট্রান্সমিশন সিস্টেমের এক মাস আগে ছিল যা আলো এবং কিছু বৈদ্যুতিক মোটর চালিত করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসাবে এটি 1889 সালে ওরেগন-ভিত্তিক উইলমেট ফলস ইলেকট্রিক কোম্পানি, প্রথম এসি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সুবিধা দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ছিল, যার মধ্যে একটি 14-মাইল-দীর্ঘ (23-কিলোমিটার) ট্রান্সমিশন লাইন অন্তর্ভুক্ত ছিল যা চাপের আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হত। বিকল্প স্রোতের জন্য বাণিজ্যিক সঞ্চালন ব্যবস্থা সরবরাহকারী প্রাচীনতম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ছিল সুইজারল্যান্ডের লুসার্ন-এর কাছে থোরেনবার্গ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। উদ্ভিদটি 1886 সালের মে মাসে কাজ শুরু করে এবং একটি প্রায় ট্রান্সমিশন লাইনে 1,800 ভোল্ট সরবরাহ করে। শহরের কেন্দ্রস্থলে কিছু হোটেল এবং রেস্তোরাঁ আলোকিত করার জন্য এটিকে 100 ভোল্টে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। মূল অ্যামেস/গোল্ড কিং প্ল্যান্টটি ব্যবহৃত ছোট স্টার্টার মোটরের জন্যও উল্লেখযোগ্য, যা ইন্ডাকশন মোটরের প্রাথমিক ব্যবহার, একটি নতুন দক্ষ কমিউটেটর-কম নকশা যা পরে সাধারণ হয়ে ওঠে। মোটরটির পেটেন্ট দুই বছর আগে নিকোলা টেসলার কাছ থেকে ওয়েস্টিংহাউস দ্বারা লাইসেন্স করা হয়েছিল এবং এটি চার্লস এফ স্কট দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, তবে প্রকৌশল সমস্যা এবং সংস্থার নগদ অর্থের সাধারণ ঘাটতি বিকাশকে আটকে রেখেছিল। ওয়েস্টিংহাউস অবশেষে 1893 সালে তাদের "টেসলা" পলি-ফেজ ট্রান্সমিশন/মোটর সিস্টেম চালু করে। ইমেজ গ্যালারি রেফারেন্স এক্সটার্নাল লিঙ্ক টেলুরাইড পাওয়ার কো.-পাইওনিয়ারিং এসি ইন দ্য রকি মাউন্টেনস প্ল্যান্টের জন্য অ্যালান ই. ড্রু, অ্যামেস হাইড্রো প্ল্যান্টের বিবরণ, ছবি, চলচ্চিত্র এবং লিঙ্ক সহ 1891 সালে সম্পন্ন শক্তি পরিকাঠামো কলোরাডোর ঐতিহাসিক আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারিং রেকর্ড কলোরাডোর সান মিগুয়েল কাউন্টির কলোরাডো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে ভবন এবং কাঠামো 1891 কলোরাডো এক্সেল এনার্জি বাঁধের প্রতিষ্ঠান