Shoshone Transmission Line
শোসোন ট্রান্সমিশন লাইন একটি প্রাথমিক এবং উল্লেখযোগ্য বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালন লাইন ছিল, যা এখন আই. ই. ই. ই মাইলফলকের তালিকায় নথিভুক্ত হয়েছে। লাইনটির নাম তার পশ্চিম প্রান্তে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নেওয়া হয়েছে যা গ্লেনউড ক্যানিয়নের শোসোন র্যাপিডস-এর নীচে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। লাইনটি 1909 সালের 17ই জুলাই পরিষেবা শুরু করে, গ্লেনউড স্প্রিংসের বাইরে 15 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন শোসোন জেনারেটিং স্টেশন থেকে ডেনভার পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, যা লিডভিল, ডিলন এবং আইডাহো স্প্রিংসের সাবস্টেশনগুলিতে পরিষেবা প্রদান করে। লাইনের পূর্ব প্রান্তে, এটি বার্কার মেডো জলাধার থেকে চালিত ইউটিলিটির বোল্ডার ক্যানিয়ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত ছিল। লাইনে বিরতির ক্ষেত্রে, যে কোনও একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র লাইন বরাবর গ্রাহকদের সরবরাহ করতে পারে। মূলত নির্মিত হিসাবে, লাইনটি দীর্ঘ ছিল, হ্যাগারম্যান পাস (উচ্চতায়), ফ্রেমন্ট পাস (উচ্চতায়) এবং আর্জেন্টাইন পাস (উচ্চতায়) মহাদেশীয় বিভাজন অতিক্রম করে। বহু বছর ধরে, এটি ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন। তিন-পর্যায়ের লাইনটি 90 কেভি-তে পরিচালিত হয়েছিল এবং গড়ে 1400 কিলোমিটার দূরত্বে 1400 টি ইস্পাত টাওয়ার উচ্চতায় সমর্থিত ছিল। শোসোন লাইনের মেরুদণ্ড থেকে একটি গৌণ বিদ্যুৎ লাইন এটিকে লিডভিলের একটি বাষ্প উৎপাদন কেন্দ্রের পাশাপাশি লিডভিল অঞ্চলের অনেক খনির সাথে সংযুক্ত করে। ডিলন-এ, একটি গৌণ লাইন ব্রেকেনরিজ প্লেসার খনির জেলার অসংখ্য সোনার ড্রেজকে পরিবেশন করেছিল। ডিলন এবং আইডাহো স্প্রিংসে ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সাথেও সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। 1951 এবং 1952 সালে, কলোরাডোর পাবলিক সার্ভিস কোম্পানি ইস্পাত-কোর অ্যালুমিনিয়াম তারের সাথে শোসোন লাইনের হেম্প-কোরড 6-স্ট্র্যান্ড তামার তারের প্রতিস্থাপন করে। এই সময়ের মধ্যে, শোসোন উৎপাদন কেন্দ্রটি 14.4 মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছিল। 1970-এর দশকে লাইনের পথে কিছু পরিবর্তন সহ নতুন টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছিল। লাইন বরাবর তীব্র জলবায়ু এবং পাহাড়ি ভূখণ্ড একটি চ্যালেঞ্জ। নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যে, লাইন বরাবর তারের উপর তুষারপাতের পরিমাণ লক্ষ্য করা গেছে। বেশ কয়েকটি টাওয়ার কেবলমাত্র বাতাসের শক্তি দ্বারা বাঁধা এবং ধ্বংস করা হয়েছিল-লাইনের এক বিন্দুতে বাতাসের গতিবেগ পরিমাপ করা হয়েছিল, যার ফলে যে বিন্দুগুলিতে ইনসুলেটরগুলি বিদ্যুৎ লাইনকে সমর্থন করে সেখানে ধাতব ক্লান্তি দেখা দেয়। উঁচু পাসের আশেপাশে, তুষারপাতের গভীরতা পরিমাপ করা হয়েছে। লাইন বরাবর তুষারপাত প্রত্যন্ত অঞ্চলে একাধিক ট্রান্সমিশন টাওয়ারের ক্ষতি করে বলে জানা গেছে। আই. ই. ই. ই লাইনটিকে তার দৈর্ঘ্যের জন্য এবং কঠিন ভূখণ্ড এবং অস্বাভাবিকভাবে কঠোর আবহাওয়ার নিদর্শনগুলিতে মোতায়েনের জন্য সম্মানিত করেছে। তথ্যসূত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালন ব্যবস্থা