Beznau Nuclear Power Plant
বেজনাউ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ([কে. কে. বি]) সুইজারল্যান্ডের আরগাউ ক্যান্টনের ডোটিঙেন পৌরসভায় আর নদীর একটি কৃত্রিম দ্বীপে অবস্থিত সুইস এনার্জি ইউটিলিটি অ্যাক্সপোর একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। 1969 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই কারখানাটি কাজ করছে। বেজনাউ 1 এবং বেজনাউ 2 হল সুইজারল্যান্ডের প্রথম বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লি। জলবিদ্যুৎ শক্তির জন্য সুইস পাওয়ার ইউটিলিটিগুলির ঐতিহ্যবাহী প্রবণতার অবসান ঘটিয়ে, 1960-এর দশকের শুরুতে তৎকালীন নর্ডোস্টশউইজারিসচে ক্রাফটওয়ার্কে এজি (এনওকে, বর্তমানে অ্যাক্সপো হোল্ডিংয়ের অংশ) একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করতে শুরু করে। 1964 সালের 23শে ডিসেম্বর সুইস ফেডারেল অফিস অফ এনার্জি বেজনাউয়ের কৃত্রিম দ্বীপটিকে একটি চুল্লির সম্ভাব্য অবস্থান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সংশ্লিষ্ট নির্মাণের অনুমতি 1965 সালের 2রা নভেম্বর জারি করা হয় এবং মাত্র চার বছর পর 1969 সালের 12ই মে চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়। 1969 সালের 24শে ডিসেম্বর বেজনাউ 1 বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ইতিমধ্যে একই চুল্লি বেজনাউ 2 নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। 1967 সালের 17ই নভেম্বর স্থান এবং প্রথম নির্মাণের অনুমতি অনুমোদিত হয়, তারপরে 1970 সালের 21শে সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত অনুমতি দেওয়া হয়। 1971 সালের 16ই জুলাই চালু করা শুরু হয় এবং অবশেষে 1972 সালের 15ই মার্চ চুল্লিটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বেজনাউ 1 ইতিমধ্যে 30 অক্টোবর 1970-এ একটি সীমাহীন অপারেটিং লাইসেন্স পেয়েছে। অন্যদিকে বেজনাউ 2 3 ডিসেম্বর 2004 পর্যন্ত অস্থায়ী লাইসেন্সের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল, যখন সুইস ফেডারেল কাউন্সিল সীমাবদ্ধতাটি সরিয়ে দেয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 1960-এর দশকে নির্মিত হয়েছিল, যখন পারমাণবিক প্রকল্পগুলির সামান্য বিরোধিতা ছিল। বছরের পর বছর ধরে বেজনাউ কিছু পারমাণবিক বিরোধী বিক্ষোভের দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে স্থানীয় জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে এই ধরনের বিরোধিতা কখনও ব্যাপক হয়নি। ক্যান্টনালের নাগরিকরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদ্যমান প্ল্যান্টগুলি দ্রুত বন্ধ করার এবং নতুনগুলির স্থগিতকরণের বিষয়ে সমস্ত ভোট প্রত্যাখ্যান করেছিল। অবশেষে, 2007 সালে ক্যান্টনাল সংসদ একটি নতুন চুল্লি নির্মাণের প্রচারের জন্য সরকারকে কাজ করার দায়িত্ব দেয়। 2018 সাল পর্যন্ত কে. কে. বি বন্ধের কোনও নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, অনুরূপ ধরনের চুল্লি সম্ভবত কমপক্ষে 60 বছর এবং সম্ভবত 80 বছর পর্যন্ত নিরাপদে কাজ করতে পারে। বেজনাউ-এর ইউনিট 1 হল প্রাচীনতম বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি যা এখনও 31 জানুয়ারী 2016 পর্যন্ত চালু রয়েছে। সংবাদপত্র ট্যাগস অ্যাঞ্জিগার 2015 সালের অক্টোবরে মন্তব্য করেছিল যে দুটি স্বাধীন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে চুল্লিটির 1 চাপবাহী পাত্রে অর্ধ সেন্টিমিটার ব্যাসের প্রায় 1,000 গহ্বর রয়েছে। অনুরূপ গহ্বর, যদিও সংখ্যা, আকার এবং সম্প্রসারণে ছোট, বেলজিয়ামের ডোয়েল 3 চুল্লিতে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, ফলস্বরূপ সুইস ফেডারেল নিউক্লিয়ার সেফটি ইন্সপেকটরেট (ই. এন. এস. আই) বেজনাউ এবং গজেন এন. পি. পি-কে তাদের চুল্লির চাপবাহী জাহাজে পর্যাপ্ত পরীক্ষা করতে বলেছিল। এটি অবশ্যই বলা উচিত যে বেলজিয়ামের এনপিপিগুলির (ডোয়েল-3 এবং টিহঞ্জ-2) ত্রুটি সূচকগুলি চুল্লিগুলির নির্দিষ্ট বন্ধের কারণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে উভয় চুল্লি আবার কাজ শুরু করে। এই ধরনের বস্তুগত ত্রুটি আবিষ্কারের পর থেকে ইউনিট 1 বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইতিবাচক পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে 2016 সালে পুনরায় চালু হওয়ার আশা করা হয়েছিল, কিন্তু এপ্রিল 2017 থেকে পুনরায় চালু করার কোনও সময়সীমা ঘোষণা করা হয়নি। গ্রিনপিসের প্রতিবাদ 2014 সালের 5ই মার্চ ভোরে গ্রিনপিসের কর্মীরা বেজনাউতে ঢুকে পড়ে এবং ইউরোপীয় সরকারগুলিকে নিরাপত্তার কারণে চুল্লিগুলি বন্ধ করার আহ্বান জানায়। কমলা জাম্পসুট পরিহিত প্রায় 100 জন বিক্ষোভকারী সীমানা বেড়া অতিক্রম করে এবং 45 বছর বয়সী বেজনাউ পারমাণবিক কেন্দ্রে পারমাণবিক শক্তির "সমাপ্তি" ঘোষণা করে ক্র্যাকিং চুল্লিগুলির ছবি সহ বড় ব্যানার উত্তোলন করে। 40 জন কর্মীকে ক্যান্টনাল পুলিশ দুপুরের আগে এবং অন্যদের সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করে। 58 জন অ্যাক্টিভিস্টকে অনধিকার প্রবেশের জন্য পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছিল। পারমাণবিক অপারেটর অ্যাক্সপো অনধিকার প্রবেশের জন্য একটি ফৌজদারি অভিযোগ জমা দিয়েছে। বেজনাউ 3 পরিকল্পনা প্ল্যান্টের প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, রেসুন এজি 4 ডিসেম্বর 2008-এ ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাছে তৃতীয় চুল্লির জন্য একটি কাঠামো অনুমতির আবেদন জমা দেয়, যা "ই. কে. কে. বি" (এরস্যাটজকার্নক্রাফটওয়ার্ক বেজনাউ, বেজনাউ প্রতিস্থাপন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র) বা বেজনাউ 3 হিসাবে মনোনীত হয়। যদিও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরে সংজ্ঞায়িত করা হবে, পছন্দের চুল্লিটি 1450 মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সহ হালকা জলের টাইপ জেনারেশন III চুল্লি হতে হবে। একটি হাইব্রিড টাওয়ার দ্বারা শীতলকরণ নিশ্চিত করতে হবে। 2011 সালে ফুকুশিমা দাইইচি পারমাণবিক বিপর্যয়ের পর সুইস ফেডারেল কর্তৃপক্ষের নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পর প্রকল্পটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রয়েছে। প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য চুল্লি এবং জেনারেটর কে. কে. বি ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক দ্বারা বিতরণ করা দুটি অভিন্ন চাপযুক্ত জল চুল্লি ইউনিট (বেজনাউ 1 এবং 2) নিয়ে গঠিত। উভয় চুল্লিই এমওএক্স জ্বালানি ব্যবহারের জন্য প্রত্যয়িত। 2013 সাল থেকে, বেজনাউ উভয় ইউনিটে আর কোনও এমওএক্স জ্বালানী উপাদান ব্যবহার করা হয় না। 1130 মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ দ্বারা চিহ্নিত, প্রতিটি ইউনিট দুটি ব্রাউন বোভেরি টারবাইন জেনারেটরের মাধ্যমে 365 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বিগত বছরগুলিতে উৎপাদিত মোট বিদ্যুৎ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছেঃ 1996 সালের 30শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটি ছিল 350 মেগাওয়াট এবং 2000 সালের 2রা জানুয়ারি পর্যন্ত 357 মেগাওয়াট। 220 কেভি গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। আর নদীর জল ব্যবহার করে এবং জেলা হিটিং সিস্টেম রেফুনার মাধ্যমে উদ্ভিদটি শীতল করা হয়। বেজনাউ এনপিপি 1984 সাল থেকে জেলা হিটিং সিস্টেম রেফুনা সরবরাহ করে আসছে। এটি আর নদীর জলের তাপমাত্রার উপর উদ্ভিদের প্রভাব হ্রাস করে এবং আশেপাশের এগারোটি পৌরসভাকে প্রতি বছর 150 গিগাওয়াট পর্যন্ত কার্বন-মুক্ত তাপ সরবরাহ করে। ডোটিংজেনের পাশাপাশি, সংযুক্ত পৌরসভাগুলি হল ব্যাড জুরজাচ, ক্লিংনাউ, আনটেরেনডেন, এনডেনডেন, বটস্টাইন, টেগারফেলডেন এবং সীমান্তবর্তী বাডেন জেলা, উরেনলিঙ্গেন এবং আনটারসিগেনথাল এবং অন্য সীমান্তবর্তী ব্রুগ জেলা, রুফেনাচ এবং ভিলিজেন। শীতকালে 125 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে গ্রীষ্মে 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত সরবরাহ তাপমাত্রায় তাপ উত্তোলন বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষতি ঘটায়, তবে 2 মেগাওয়াট গড় বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষতির ক্ষেত্রে বছরে 18 গিগাওয়াট-এরও কম। প্রদত্ত তাপের গড় শক্তি পরিমাণ প্রায় প্রাকৃতিক গ্যাসের 14,200,000 এম3-এর সমান, যা সংযুক্ত 2,432টি বাড়ি এবং গ্রাহকদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক গড়ে 5,800 ঘনমিটারেরও বেশি প্রাকৃতিক গ্যাস খরচ সঞ্চয় করে। দুটি চুল্লি চালু হওয়ার পর থেকে নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য অসংখ্য উন্নয়ন করা হয়েছে। 1990-এর দশকে, চুল্লি সুরক্ষা ব্যবস্থার বাষ্প জেনারেটর এবং নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন করা হয়। ফলস্বরূপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলিকে অভিযোজিত করা হয় এবং নতুন টারবাইন নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়। উপরন্তু, প্রতিটি চুল্লি ইউনিট একটি জরুরি ভবন (এন. এ. এন. ও, এন. এ. সি. আর. ইউস্টাং নটস্ট্যান্ড সিস্টেম) দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এগুলিতে চুল্লিটির জরুরী শাটডাউন এবং বাষ্প জেনারেটরের খাওয়ানোর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, একটি 50 কেভি জরুরি বিদ্যুৎ লাইন এবং একটি ডিজেল বিদ্যুৎ জেনারেটর রয়েছে। এগুলি বাহ্যিক বিপদ থেকে ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত (বাঙ্কারাইজড) এবং প্রয়োজন হলে 72 ঘন্টার জন্য মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি শীতল ও বন্ধ করতে সক্ষম। নোটস্ট্যান্ড বিল্ডিং, একটি বাঙ্কার সুবিধা যা কমপক্ষে 72 ঘন্টার জন্য সমস্ত উদ্ভিদ ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে। আমি ঝুঁকি মূল্যায়নের প্রধান মার্টিন রিচনারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বেজনু কেন নটস্ট্যান্ড বিল্ডিংয়ে এত অর্থ ব্যয় করেছিলেন যখন এটি করার জন্য কোনও নিয়ন্ত্রণ বা সরকারী নির্দেশনা ছিল না। মার্টিন আমাকে উত্তর দেয়, "উডি, আমরা এখানে থাকি।" কমপক্ষে দেড় মিটার পুরু কংক্রিট-ইস্পাত ঘরগুলি ভূমিকম্প বা বিমান দুর্ঘটনার মতো বাহ্যিক এজেন্ট থেকে সমালোচনামূলক ব্যবস্থাগুলিকে রক্ষা করে। কে. কে. বি-র প্রতিটি ইউনিটে ইস্পাত এবং কংক্রিটের একটি বড় শুকনো ধরনের ধারক রয়েছে। ইমার্জেন্সি কোর কুলিং (ইসিসিএস) একটি অপ্রয়োজনীয় উচ্চ-চাপ সুরক্ষা ইনজেকশন সিস্টেম দ্বারা সঞ্চালিত হয় যার মোট তিনটি স্ট্র্যান্ড (ন্যানোতে একটি) থাকে। দুটি বাষ্প জেনারেটর দুটি প্রধান ফিডিং পাম্প দ্বারা জল সরবরাহ করা হয়। যদি তারা ব্যর্থ হয়, তবে সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি দ্বারা খাওয়ানো হয়ঃ একটি ডাবল-স্ট্র্যান্ডেড অক্জিলিয়ারি ফিডওয়াটার সিস্টেম বা দুটি জরুরি ফিডওয়াটার সিস্টেমের মধ্যে একটি, যার মধ্যে একটি বাঙ্কারাইজড ন্যানোর অংশ। পরিশেষে, শীতলকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে, দুটি নিয়ন্ত্রণ স্প্রে ব্যবস্থাকে বাষ্পের ঘনীভবন দ্বারা অত্যধিক তাপ এবং চাপ অপসারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পাঁচটি স্ট্র্যান্ডের মাধ্যমে বাহ্যিক পাওয়ার গ্রিডের সাথে সংযুক্ত। এর মধ্যে দুটি প্রধানত 220 কেভি গ্রিডে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আউটপুট সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। তবুও এগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করে জরুরি ডিজেল জেনারেটর রয়েছে। আরও দুটি স্ট্র্যান্ড জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং নিকটবর্তী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং 50 কেভি গ্রিডের সাথে সংযুক্ত। এছাড়াও, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কাজ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য স্পষ্টভাবে সজ্জিত দুটি ডিজেল জেনারেটরও পাওয়া যায়। ন্যানো পঞ্চম স্ট্র্যান্ডের মাধ্যমে 50 কেভি গ্রিডের সাথে সংযুক্ত এবং এতে একটি পঞ্চম জেনারেটর রয়েছে। উদ্ভিদ প্রধান ইউ. পি. এস সিস্টেমটি কমপক্ষে 2 ঘন্টা স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সরাসরি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কে. কে. বি 1993 সাল থেকে একটি পৃথক অন্তর্বর্তীকালীন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণ সুবিধা (জেড. ডব্লিউ. আই. বি. ই. জেড) পরিচালনা করে আসছে। এটি নিম্ন স্তরের কার্যকরী বর্জ্যের জন্য একটি হল এবং ব্যয়িত জ্বালানির শুকনো সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয়টি নিয়ে গঠিত। কন্ডিশনিংয়ের প্রয়োজনীয় বর্জ্য উরেনলিঙ্গেনের কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তীকালীন সঞ্চয় কেন্দ্রে (জেডজেডএল) সংরক্ষণ করা হয়। এই দুটি আমানত কমপক্ষে 2020 সাল পর্যন্ত কারখানার বর্জ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে। নিরাপত্তা ঘটনাগুলি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক ইভেন্ট স্কেলে (আই. এন. ই. এস) শ্রেণীবদ্ধ বেজনাউতে পারমাণবিক নিরাপত্তা ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ, যা 0 (ন্যূনতম গুরুতর) থেকে 7 (সবচেয়ে গুরুতর) পর্যন্ত। উদ্ভিদটির ইতিহাসে একটি স্তর 2 ইভেন্ট এবং চারটি স্তর 1 ইভেন্ট হয়েছে। লেভেল 2 ইভেন্ট 2009 31 জুলাই 2009-এ, বেজনাউ 2-এর বার্ষিক সংশোধনের সময়, দুই কর্মী একাধিক সাংগঠনিক ত্রুটি এবং অন্য সংশোধন দলের দ্বারা সমন্বয়হীন পরিচালনার কারণে অত্যধিক মাত্রার বিকিরণের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এর ফলে দুই প্রযুক্তিবিদ যে ঘরে কাজ করছিলেন সেখানে বিকিরণের মাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। তারা যথাক্রমে 37.8 এবং 25.4 এম. এস. ভি-এর সমতুল্য মাত্রা গ্রহণ করেছে (বিকিরণ মাত্রার উদাহরণ দেখুন)। ব্যক্তিগত ডসিমিটারের ভুল সেটিংস সময়োপযোগী সতর্কতা প্রতিরোধ করে। লেভেল 1 ইভেন্ট 2012 ইউনিট 2-এর একটি জরুরি ডিজেল জেনারেটর এই জরুরি বৈদ্যুতিক শক্তি জেনারেটরের নিয়মিত ফাংশন পরীক্ষার সময় শুরু করতে ব্যর্থ হয়। 2007 সালের আগস্টে, বেজনাউ 2-এর সংশোধনের জন্য বার্ষিক বন্ধের সময়, 50 কেভি জরুরী বিদ্যুৎ লাইনটি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, বেজনাউ 1-এর ডিজেল জেনারেটরটি নিরাপত্তা বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত কম ব্যবস্থায় চালু করা হয়েছিল। 50 কেভি লাইনের পুনরায় সংযোগের পরে, প্রযুক্তিগত কারণে জেনারেটরটি উচ্চতর লোডে চলেছিল, তবে ত্রুটিযুক্ত রিলেয়ের কারণে এটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। তাই ধারণা করা হয়েছিল যে 50 কেভি লাইনটি সক্রিয় না থাকলেও জেনারেটরটি সম্পূর্ণ লোডিংয়ে চলতে সক্ষম হত না। যেহেতু পরিকল্পিত নিরীক্ষণের কারণে ইউনিট 2 জেনারেটরটিও অনুপলব্ধ ছিল, তাই বন্যার ক্ষেত্রে সক্রিয় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা ব্যাকআপ জেনারেটর দ্বারা জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে। অপ্রয়োজনীয়তা হ্রাস স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের পরামিতি থেকে বিচ্যুতি সৃষ্টি করে এবং তাই একটি স্তর 1 ইভেন্ট (সুইস স্কেল স্তর বি) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। 1997 অপারেটিং কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত একটি পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শন চলাকালীন, একটি ম্যানুয়ালি পরিচালিত ভালভ, যা খোলা থাকা উচিত ছিল, বন্ধ পাওয়া গেছে। ভুল অবস্থানের ফলে, বেজনাউ 1-এর তিনটি জরুরি কুলিং সিস্টেমের মধ্যে একটি দুই সপ্তাহ ধরে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের এই লঙ্ঘনের ফলে ঘটনাটিকে লেভেল 1 (সুইস স্কেল লেভেল বি) হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়। 1996 রিভিশন বিভ্রাটের পরে, চুল্লি শক্তির 1 থেকে 2 শতাংশে, বেজনাউ 1-এর জন্য নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং এর অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি দিয়ে শুরু করার কথা ছিল। নতুন সুরক্ষা সরঞ্জামের সাথে সমন্বয়ের সময়, দুটি টার্বো গ্রুপের মধ্যে একটি অসাবধানতাবশত লোড বাড়ায় এবং এর ফলে চুল্লির শক্তি 12.6%-এ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু কম বিদ্যুতের সময় শুধুমাত্র সহায়ক ফিডওয়াটার পাম্পগুলি কাজ করে, তাই সরবরাহ করা জলের পরিমাণ বাষ্প জেনারেটরকে খাওয়ানোর জন্য অপর্যাপ্ত ছিল, যার ফলে একটি স্বয়ংক্রিয় চুল্লি স্ক্র্যাম হয়। স্বয়ংক্রিয় টারবাইন নিয়ন্ত্রকের একটি অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার কারণে টার্বো গ্রুপের অসাবধানতাবশত চাহিদা তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও, চুল্লিটির নির্ধারিত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 276 ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তে 251 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অপারেশন নির্দিষ্টকরণ থেকে বিচ্যুতি একটি স্তর 1 মূল্যায়নের (সুইস স্কেল স্তর বি) দিকে পরিচালিত করে। 1995 সালের আগে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি 1992 সালের জুলাই মাসে, বেজনাউ 1-এর একটি সংশোধনের সময়, চুল্লি সম্পে কর্মরত দুই প্রযুক্তিবিদ শ্বাসরোধ হয়ে মারা যান। ঢালাইয়ের জন্য ব্যবহৃত আর্গনের অত্যধিক বায়ুমণ্ডলীয় ঘনত্বের কারণে এটি ঘটেছিল। এই দুর্ঘটনাটি কারখানার পারমাণবিক প্রকৃতির কারণে হয়নি এবং তাই আই. এন. ই. এস মূল্যায়ন পায়নি। আরও দেখুন সুইজারল্যান্ডে পারমাণবিক শক্তি রিসুন এজি রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক অফিসিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট ওয়েবসাইট অ্যাক্সপো এজি রিসুন এজি রেফুনা এজি পাওয়ার রিঅ্যাক্টর ইনফরমেশন সিস্টেম-বেজনাউ 1 পাওয়ার রিঅ্যাক্টর ইনফরমেশন সিস্টেম-বেজনাউ 2 আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সুরক্ষা কেন্দ্র-বেজনাউ 1 আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সুরক্ষা কেন্দ্র-বেজনাউ 2 সুইজারল্যান্ডের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র