Load management
লোড ম্যানেজমেন্ট, যা ডিমান্ড-সাইড ম্যানেজমেন্ট (ডিএসএম) নামেও পরিচিত, হল পাওয়ার স্টেশনের আউটপুটের পরিবর্তে লোড সামঞ্জস্য বা নিয়ন্ত্রণ করে বৈদ্যুতিক লোডের সাথে নেটওয়ার্কে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়া। বাস্তব সময়ে ইউটিলিটির সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, সার্কিট ব্রেকারগুলিকে ট্রিগার করে ফ্রিকোয়েন্সি সংবেদনশীল রিলে ব্যবহার করে (তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ), সময় ঘড়ি দ্বারা বা ভোক্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য বিশেষ শুল্ক ব্যবহার করে এটি অর্জন করা যেতে পারে। লোড ম্যানেজমেন্ট ইউটিলিটিগুলিকে সর্বাধিক ব্যবহারের সময় (পিক শেভিং) বিদ্যুতের চাহিদা হ্রাস করতে দেয়, যা ফলস্বরূপ, পিক পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রয়োজনীয়তা দূর করে খরচ কমাতে পারে। উপরন্তু, কিছু পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট অনলাইনে আনতে এক ঘন্টারও বেশি সময় নিতে পারে যা উদাহরণস্বরূপ কোনও প্ল্যান্ট অপ্রত্যাশিতভাবে অফ-লাইনে গেলে লোড ম্যানেজমেন্টকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। লোড ম্যানেজমেন্ট ক্ষতিকারক নির্গমন কমাতেও সাহায্য করতে পারে, কারণ পিকিং প্ল্যান্ট বা ব্যাকআপ জেনারেটরগুলি প্রায়শই বেস লোড পাওয়ার প্ল্যান্টের তুলনায় ময়লা এবং কম দক্ষ। নতুন লোড-ম্যানেজমেন্ট প্রযুক্তিগুলি ক্রমাগত বিকাশের অধীনে রয়েছে-বেসরকারী শিল্প এবং সরকারী সংস্থা উভয়ই। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আধুনিক ইউটিলিটি লোড ম্যানেজমেন্ট তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে প্রায় 1938 সালে শুরু হয়েছিল। 1948 সাল নাগাদ তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি ব্যবহারিক ব্যবস্থা ছিল। চেকরা 1950-এর দশকে প্রথম তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে। আধুনিক ব্যবস্থার তুলনায় প্রাথমিক ট্রান্সমিটারগুলির শক্তি কম ছিল, মাত্র 50 কিলোভোল্ট-অ্যাম্প। তারা ঘূর্ণায়মান জেনারেটর ছিল যা বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ট্রান্সফরমারগুলিতে 1050 হার্জ সংকেত সরবরাহ করত। প্রাথমিক রিসিভারগুলি ছিল বৈদ্যুতিন-যান্ত্রিক রিলে। পরে, 1970-এর দশকে, উচ্চ-শক্তির অর্ধপরিবাহী সহ ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয়েছিল। এগুলি আরও নির্ভরযোগ্য কারণ এগুলির কোনও চলমান অংশ নেই। আধুনিক চেক ব্যবস্থা একটি ডিজিটাল "টেলিগ্রাম" পাঠায়। প্রতিটি টেলিগ্রাম পাঠাতে প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগে। এর ডাল প্রায় এক সেকেন্ড লম্বা। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন বিন্যাস ব্যবহার করা হয়। 1972 সালে, থিওডোর জর্জ "টেড" প্যারাস্কেভাকস, আলাবামার হান্টসভিলে বোয়িং-এর জন্য কাজ করার সময়, একটি সেন্সর মনিটরিং সিস্টেম তৈরি করেছিলেন যা নিরাপত্তা, আগুন এবং চিকিৎসা অ্যালার্ম সিস্টেমের পাশাপাশি সমস্ত উপযোগের জন্য মিটার-রিডিং ক্ষমতার জন্য ডিজিটাল ট্রান্সমিশন ব্যবহার করেছিল। এই প্রযুক্তিটি ছিল তাঁর পেটেন্টযুক্ত স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন লাইন সনাক্তকরণ ব্যবস্থার একটি স্পিন-অফ, যা এখন কলার আইডি নামে পরিচিত। 1974 সালে, প্যারাস্কেভাকসকে এই প্রযুক্তির জন্য মার্কিন পেটেন্ট প্রদান করা হয়। আলাবামা পাওয়ার কোম্পানির অনুরোধে, প্যারাস্কেভাকস স্বয়ংক্রিয় মিটার-রিডিং প্রযুক্তির পাশাপাশি একটি লোড-ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করেছিলেন। এটি করার জন্য, তিনি ওয়াট পাওয়ার মিটার ডিস্কের গতি এবং ফলস্বরূপ, বিদ্যুৎ খরচ পর্যবেক্ষণ করার জন্য সিস্টেমের ক্ষমতাকে কাজে লাগান। এই তথ্য, দিনের সময়ের সাথে, বিদ্যুৎ সংস্থাকে জলের হিটার এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক মিটার নির্দেশ করার ক্ষমতা দিয়েছে যাতে দিনের উচ্চ ব্যবহারের অংশে ব্যবহারের শিখর রোধ করা যায়। এই পদ্ধতির জন্য, পারাস্কেভাকসকে একাধিক পেটেন্ট প্রদান করা হয়েছিল। সুবিধা এবং কার্যকরী নীতিগুলি যেহেতু বৈদ্যুতিক শক্তি এমন এক ধরনের শক্তি যা কার্যকরীভাবে প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষণ করা যায় না, তাই এটি অবশ্যই উত্পাদন, বিতরণ এবং অবিলম্বে ব্যবহার করা উচিত। যখন কোনও সিস্টেমে লোড সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন নেটওয়ার্ক অপারেটরদের অবশ্যই অতিরিক্ত শক্তির সরবরাহ খুঁজে বের করতে হবে অথবা লোড কমানোর উপায় খুঁজে বের করতে হবে, তাই লোড ম্যানেজমেন্ট। যদি তারা ব্যর্থ হয়, সিস্টেমটি অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে এবং ব্ল্যাকআউট ঘটতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী লোড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করার জন্য পরিশীলিত মডেল তৈরি করে শুরু হতে পারে (অর্থাৎ। টপোলজি, ক্ষমতা এবং লাইনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য), পাশাপাশি লোড আচরণ। বিশ্লেষণে এমন পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস, প্রস্তাবিত লোড-শেড কমান্ডের পূর্বাভাস প্রভাব, অফ-লাইন সরঞ্জামের জন্য আনুমানিক সময়-থেকে-মেরামত এবং অন্যান্য কারণগুলির জন্য দায়ী। লোড ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার একটি পাওয়ার প্ল্যান্টকে একটি উচ্চতর ক্ষমতা ফ্যাক্টর অর্জন করতে সহায়তা করতে পারে, যা গড় ক্ষমতা ব্যবহারের একটি পরিমাপ। ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর হল একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সর্বোচ্চ উৎপাদনের তুলনায় উৎপাদনের একটি পরিমাপ। ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টরকে প্রায়শই গড় লোড এবং ক্ষমতার অনুপাত বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় লোড এবং সর্বোচ্চ লোডের অনুপাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি উচ্চ লোড ফ্যাক্টর সুবিধাজনক কারণ একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট কম লোড ফ্যাক্টরগুলিতে কম দক্ষ হতে পারে, একটি উচ্চ লোড ফ্যাক্টর মানে নির্দিষ্ট খরচ বেশি কিলোওয়াট ঘন্টা আউটপুট জুড়ে ছড়িয়ে থাকে (যার ফলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের কম দাম হয়), এবং একটি উচ্চ লোড ফ্যাক্টর মানে বৃহত্তর মোট আউটপুট। যদি পাওয়ার লোড ফ্যাক্টরটি জ্বালানির অনুপলব্ধতা, রক্ষণাবেক্ষণ বন্ধ, অপরিকল্পিত ভাঙ্গন, বা চাহিদা হ্রাস (সারা দিন ধরে ব্যবহারের ধরণ ওঠানামা করে) দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে উৎপাদনটি সামঞ্জস্য করতে হবে, কারণ গ্রিড শক্তি সঞ্চয় প্রায়শই নিষিদ্ধভাবে ব্যয়বহুল। ছোট ইউটিলিটিগুলি যারা তাদের নিজস্ব উৎপাদনের পরিবর্তে বিদ্যুৎ কিনে নেয় তারা খুঁজে পায় যে তারা একটি লোড কন্ট্রোল সিস্টেম ইনস্টল করে উপকৃত হতে পারে। সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য জ্বালানি সরবরাহকারীকে যে জরিমানা দিতে হবে তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যেতে পারে। অনেকে রিপোর্ট করেন যে একটি লোড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একক মরসুমে নিজের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে। চাহিদা প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনা যখন লোড কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন এটি সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়। ইউটিলিটি এক অর্থে "সুইচটির মালিক" এবং কেবল তখনই লোড ফেলে যখন বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বা নির্ভরযোগ্যতা হুমকির মুখে পড়ে। ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন এবং সরবরাহের ব্যবসায় থাকা) যথাযথ কারণ ছাড়াই তাদের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে না। লোড ম্যানেজমেন্ট, যখন সঠিকভাবে করা হয়, তখন আক্রমণাত্মক হয় না এবং ভোক্তার উপর কোনও অসুবিধা চাপিয়ে দেয় না। লোডটি অফ পিক আওয়ার-এ স্থানান্তরিত করা উচিত। ডিমান্ড রেসপন্স স্মার্ট গ্রিড নিয়ন্ত্রিত লোড কন্ট্রোল সুইচ-এর মতো যন্ত্র ব্যবহার করে গ্রাহকের হাতে "অন-অফ সুইচ" স্থাপন করে। যদিও অনেক আবাসিক গ্রাহক সারা বছর ধরে বিদ্যুতের জন্য একটি সমতল হার প্রদান করেন, চাহিদা, বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং কোম্পানির বিদ্যুৎ উৎপাদন পোর্টফোলিওর গঠনের উপর নির্ভর করে ইউটিলিটির খরচ আসলে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। একটি মুক্ত বাজারে, শক্তির পাইকারি মূল্য সারা দিন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। স্মার্ট গ্রিড দ্বারা সক্ষম ডিমান্ড রেসপন্স প্রোগ্রামগুলি খরচের উদ্বেগের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার সীমিত করতে ভোক্তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। যেহেতু দিনের বেলা খরচ বৃদ্ধি পায় (যেহেতু সিস্টেমটি সর্বোচ্চ ক্ষমতায় পৌঁছায় এবং আরও ব্যয়বহুল পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্যবহার করা হয়), একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে দাম বাড়তে দেওয়া উচিত। পণ্যের চাহিদা হ্রাসের ফলে দাম কমে যাওয়া উচিত। যদিও এটি অনুমানযোগ্য ঘাটতির জন্য কাজ করে, অপ্রত্যাশিত সরঞ্জাম ব্যর্থতার কারণে অনেক সংকট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিকশিত হয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাট এড়ানোর জন্য এগুলি অবশ্যই একই সময়সীমার মধ্যে সমাধান করতে হবে। চাহিদা প্রতিক্রিয়ায় আগ্রহী অনেক ইউটিলিটি লোড নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করেছে যাতে তারা ভোক্তাদের কাছে মূল্য আপডেট প্রকাশ করার আগে "অন-অফ সুইচ" পরিচালনা করতে সক্ষম হতে পারে। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এবং পাওয়ারলাইন যোগাযোগ ভিত্তিক সিস্টেম উভয়ের বিক্রির সাথে লোড নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির প্রয়োগ আজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্দিষ্ট ধরনের স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা লোড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসাবেও কাজ করতে পারে। চার্জ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যস্ত সময়ে বৈদ্যুতিক যানবাহনের রিচার্জ প্রতিরোধ করতে পারে। যানবাহন-থেকে-গ্রিড সিস্টেমগুলি বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি থেকে ইউটিলিটিতে বিদ্যুৎ ফিরিয়ে দিতে পারে, অথবা তারা গাড়ির ব্যাটারিগুলির রিচার্জিংকে ধীর গতিতে হ্রাস করতে পারে। রিপল নিয়ন্ত্রণ ভার নিয়ন্ত্রণের একটি সাধারণ রূপ, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সহ বিশ্বের অনেক দেশে এটি ব্যবহৃত হয়। রিপল নিয়ন্ত্রণে প্রধান শক্তি সংকেতের স্ট্যান্ডার্ড 50-60 Hz-এ একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত (সাধারণত 100 এবং 1600 Hz-এর মধ্যে) সুপারইম্পোজ করা হয়। অপ্রয়োজনীয় আবাসিক বা শিল্প লোডের সাথে সংযুক্ত রিসিভার ডিভাইসগুলি যখন এই সংকেতটি পায়, তখন তারা সংকেতটি নিষ্ক্রিয় না হওয়া পর্যন্ত বা অন্য ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত লোডটি বন্ধ করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক বাস্তবায়ন ঘটেছিল। প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলিতে ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে বিতরণ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ঘূর্ণায়মান জেনারেটর ব্যবহার করা হত। তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সাধারণত দুই (বা ততোধিক) স্তরযুক্ত মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যার মাধ্যমে শীর্ষ সময়ে (সন্ধ্যায়) বিদ্যুৎ বেশি ব্যয়বহুল এবং কম ব্যবহারের সময়ে (ভোরে) সস্তা হয়। প্রভাবিত আবাসিক যন্ত্রগুলি অঞ্চল অনুসারে পরিবর্তিত হবে, তবে এর মধ্যে আবাসিক বৈদ্যুতিক গরম জলের হিটার, এয়ার কন্ডিশনার, পুল পাম্প বা ফসল-সেচ পাম্প অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। লোড নিয়ন্ত্রণের সাথে সজ্জিত একটি বিতরণ নেটওয়ার্কে, এই ডিভাইসগুলি যোগাযোগ নিয়ন্ত্রকদের সাথে সজ্জিত করা হয় যা এমন একটি প্রোগ্রাম চালাতে পারে যা নিয়ন্ত্রণে থাকা সরঞ্জামগুলির দায়িত্ব চক্রকে সীমাবদ্ধ করে। লোড কন্ট্রোল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ভোক্তাদের সাধারণত শক্তির জন্য কম হারে অর্থ প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়। ইউটিলিটি দ্বারা যথাযথ লোড ম্যানেজমেন্ট তাদের রোলিং ব্ল্যাকআউট এড়াতে এবং খরচ কমাতে লোড শেডিং অনুশীলন করতে দেয়। তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ অপ্রিয় হতে পারে কারণ কখনও কখনও যন্ত্রগুলি আরামদায়ক সরঞ্জাম চালু করার সংকেত পেতে ব্যর্থ হতে পারে, যেমন। গরম জলের হিটার বা বেসবোর্ড বৈদ্যুতিক হিটার। আধুনিক বৈদ্যুতিন রিসিভারগুলি পুরানো বৈদ্যুতিন-যান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য। এছাড়াও, কিছু আধুনিক ব্যবস্থা টেলিগ্রামের পুনরাবৃত্তি করে আরামদায়ক যন্ত্রগুলি চালু করে। এছাড়াও, জনপ্রিয় চাহিদা অনুসারে, অনেক তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ রিসিভারের কাছে আরামদায়ক ডিভাইসগুলি চালু করার জন্য একটি সুইচ থাকে। আধুনিক তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ 30 থেকে 180 সেকেন্ড দীর্ঘ একটি ডিজিটাল টেলিগ্রাম পাঠায়। মূলত এগুলি ইলেক্ট্রোমেকানিকাল রিলে দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এখন এগুলি প্রায়শই মাইক্রোপ্রসেসর দ্বারা গৃহীত হয়। অনেক সিস্টেম টেলিগ্রামের পুনরাবৃত্তি করে সেই আরামদায়ক যন্ত্রগুলি নিশ্চিত করে (যেমন। ওয়াটার হিটার) চালু করা হয়। যেহেতু সম্প্রচার ফ্রিকোয়েন্সিগুলি মানুষের শ্রবণশক্তির সীমার মধ্যে থাকে, তাই তারা প্রায়শই শ্রবণযোগ্য উপায়ে তার, ফিলামেন্ট লাইট-বাল্ব বা ট্রান্সফরমারগুলিকে কম্পন করে। টেলিগ্রামগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মান অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, চেক প্রজাতন্ত্রে, বিভিন্ন জেলা "জেডপিএ II 32এস", "জেডপিএ II 64এস" এবং ভার্সকম ব্যবহার করে। জেডপিএ II 32এস একটি 2.33 সেকেন্ড চালু, একটি 2.99 সেকেন্ড বন্ধ, তারপর 32 এক সেকেন্ডের পালস (চালু বা বন্ধ) পাঠায়, এক সেকেন্ডের প্রতিটি পালসের মধ্যে একটি "অফ টাইম" সহ। জেডপিএ II 64এস-এর অফ টাইম অনেক কম, যা 64টি ডাল পাঠানোর বা বাদ দেওয়ার অনুমতি দেয়। টেলিগ্রামগুলি শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত অঞ্চলে কাজ করে তা নিশ্চিত করার জন্য নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি বা টেলিগ্রাম ব্যবহার করে। যে ট্রান্সফরমারগুলি স্থানীয় গ্রিডগুলিকে ইন্টারটির সাথে সংযুক্ত করে তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ দূরত্বের বিদ্যুৎ লাইনে তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ সংকেতগুলি পাস করার সরঞ্জাম (ব্রিজিং ক্যাপাসিটার) থাকে না। একটি টেলিগ্রামের প্রতিটি ডেটা পালস কমান্ডের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে পারে, যাতে 32টি পালস 2 ^ 32 স্বতন্ত্র কমান্ডের অনুমতি দেয়। তবে, বাস্তবে, নির্দিষ্ট ডালগুলি নির্দিষ্ট ধরনের যন্ত্র বা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছু টেলিগ্রামের অস্বাভাবিক উদ্দেশ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সংযুক্ত যন্ত্রগুলিতে ঘড়ি সেট করার জন্য একটি টেলিগ্রাম থাকে, যেমন। মধ্যরাত পর্যন্ত। জেলওয়েগার অফ-পিক তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি সাধারণ ব্র্যান্ড। ফ্রিকোয়েন্সি-ভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত চাহিদা নিয়ন্ত্রণ বৃহত্তর লোডগুলি একটি গ্রিডের সিঙ্ক্রোনাইজড জেনারেটরের রটারগুলিকে শারীরিকভাবে ধীর করে দেয়। এর ফলে এসি মেইনগুলির ফ্রিকোয়েন্সি সামান্য হ্রাস পায় যখন একটি গ্রিড ভারীভাবে লোড করা হয়। হ্রাসকৃত ফ্রিকোয়েন্সি সমগ্র গ্রিড জুড়ে অবিলম্বে বোধগম্য। সস্তা স্থানীয় ইলেকট্রনিক্স সহজেই এবং সঠিকভাবে মেইন ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করতে পারে এবং শেডেবল লোড বন্ধ করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, এই বৈশিষ্ট্যটি প্রায় বিনামূল্যে, যেমন। যদি নিয়ন্ত্রণকারী সরঞ্জামগুলিতে (যেমন বৈদ্যুতিক পাওয়ার মিটার, বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার থার্মোস্ট্যাট) ইতিমধ্যেই একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার থাকে। বেশিরভাগ বৈদ্যুতিন পাওয়ার মিটার অভ্যন্তরীণভাবে ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করে এবং সরঞ্জামগুলি বন্ধ করার জন্য কেবল চাহিদা নিয়ন্ত্রণ রিলে প্রয়োজন। অন্যান্য সরঞ্জামগুলিতে, প্রায়শই একমাত্র প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সরঞ্জাম হল প্রধান চক্র অনুধাবন করার জন্য একটি প্রতিরোধক বিভাজক এবং একটি শ্মিট ট্রিগার (একটি ছোট সমন্বিত সার্কিট) যাতে মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলির ডিজিটাল ইনপুট একটি নির্ভরযোগ্য দ্রুত ডিজিটাল প্রান্ত অনুধাবন করতে পারে। একটি শ্মিট ট্রিগার ইতিমধ্যেই অনেক মাইক্রোকন্ট্রোলারের মানক সরঞ্জাম। তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণের তুলনায় প্রধান সুবিধা হল গ্রাহকদের বৃহত্তর সুবিধাঃ অপ্রাপ্ত তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ টেলিগ্রামগুলি একটি ওয়াটার হিটার বন্ধ রাখার কারণ হতে পারে, যার ফলে ঠান্ডা ঝরনা হতে পারে। অথবা, তারা একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ করে দিতে পারে, যার ফলে একটি বাড়ি ফুলে ফেঁপে যেতে পারে। বিপরীতে, গ্রিড পুনরুদ্ধার হওয়ার সাথে সাথে এর ফ্রিকোয়েন্সি স্বাভাবিকভাবেই স্বাভাবিক হয়ে যায়, তাই ফ্রিকোয়েন্সি-নিয়ন্ত্রিত লোড নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াটার হিটার, এয়ার-কন্ডিশনার এবং অন্যান্য আরামদায়ক সরঞ্জামগুলিকে সক্ষম করে। সরঞ্জামের দাম কম হতে পারে এবং ওভারল্যাপিং বা অপ্রাপ্য তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল, ভুল প্রাপ্ত কোড, ট্রান্সমিটার শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ নেই। তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণের তুলনায় প্রধান অসুবিধা হল কম সূক্ষ্ম-দানাদার নিয়ন্ত্রণ। উদাহরণস্বরূপ, একটি গ্রিড কর্তৃপক্ষের কেবল কোন লোডগুলি শেড করা হয় তা নির্বাচন করার সীমিত ক্ষমতা রয়েছে। নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে, এটি একটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পি. এন. এন. এল-এ এই ব্যবস্থাটি উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং গ্রিডগুলিকে স্থিতিশীল করতে দেখা গেছে। প্রকল্পগুলির উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স সহ অনেক দেশে, পাওয়ার গ্রিডগুলি নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত, লোড ম্যানেজমেন্ট স্কিমগুলিতে জরুরি ডিজেল জেনারেটর ব্যবহার করে ফ্লোরিডা বিশ্বের বৃহত্তম আবাসিক লোড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফ্লোরিডায় পাওয়া যায় এবং ফ্লোরিডা পাওয়ার এবং লাইট দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি 800,000 লোড কন্ট্রোল ট্রান্সপন্ডার (এলসিটি) ব্যবহার করে এবং 1,000 মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি (জরুরি অবস্থায় 2,000 মেগাওয়াট) নিয়ন্ত্রণ করে। এফ. পি. এল তাদের লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের কারণে অসংখ্য নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এড়াতে সক্ষম হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড 1950-এর দশক থেকে, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে লোড ব্যবস্থাপনার একটি ব্যবস্থা রয়েছে, যা গার্হস্থ্য এবং বাণিজ্যিক জল সঞ্চয় হিটারগুলির জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ এবং চালু করার পাশাপাশি নাইটস্টোর হিটার এবং রাস্তার আলোর রিমোট নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়। প্রতিটি স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক সিগন্যালের মধ্যে অবস্থিত রিপল ইনজেকশন সরঞ্জাম গ্রাহকের প্রাঙ্গনে নিয়ন্ত্রণ রিসিভারগুলিকে তরঙ্গায়িত করে। নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় বিভাজনের প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় বিতরণ নেটওয়ার্ক সংস্থা দ্বারা ম্যানুয়ালি করা যেতে পারে বা ট্রান্সমিশন সিস্টেম অপারেটরের কাছ থেকে চাহিদা হ্রাস করার অনুরোধ (অর্থাৎ। ট্রান্সপাওয়ার), বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যখন ইনজেকশন সরঞ্জামগুলি 49.2 Hz এর নিচে নেমে আসা মেইন ফ্রিকোয়েন্সি সনাক্ত করে। রিপল কন্ট্রোল রিসিভারগুলি বেশ কয়েকটি রিপল চ্যানেলের একটিতে বরাদ্দ করা হয় যাতে নেটওয়ার্ক সংস্থাটি কেবল নেটওয়ার্কের অংশে সরবরাহ বন্ধ করতে পারে এবং চাহিদা বৃদ্ধির প্রভাব হ্রাস করতে সরবরাহের পর্যায়ক্রমে পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেয় যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে ওয়াটার হিটারগুলিতে বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধার করা হয়। এলাকার উপর নির্ভর করে, গ্রাহকের কাছে দুটি বিদ্যুৎ মিটার থাকতে পারে, একটি স্বাভাবিক সরবরাহের জন্য ("যে কোনও সময়") এবং একটি লোড-পরিচালিত সরবরাহের জন্য ("নিয়ন্ত্রিত"), নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের জন্য যে কোনও সময় সরবরাহের তুলনায় প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা কম হারে বিল দেওয়া হয়। যাদের লোড-পরিচালিত সরবরাহ রয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র একটি মিটার, তাদের জন্য "যৌগিক" হারে বিদ্যুৎ বিল দেওয়া হয়, যে কোনও সময় এবং নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে দাম। চেক প্রজাতন্ত্র চেকরা 1950-এর দশক থেকে তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছে। ফ্রান্স ফ্রান্সের একটি ইজেপি শুল্ক রয়েছে, যা এটিকে নির্দিষ্ট লোড সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে এবং গ্রাহকদের নির্দিষ্ট লোড সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে উৎসাহিত করার অনুমতি দেয়। নতুন গ্রাহকদের জন্য এই শুল্ক আর উপলব্ধ নেই (জুলাই 2009 পর্যন্ত)। টেম্পো শুল্কের মধ্যে বিভিন্ন দাম সহ বিভিন্ন ধরনের দিনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে নতুন গ্রাহকদের জন্যও (জুলাই 2009 পর্যন্ত) বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাতের বেলা কম দাম গ্রাহকদের জন্য বেশি মাসিক মূল্যে পাওয়া যায়। জার্মানি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অপারেটর ওয়েস্টনেটজ এবং গ্রিডএক্স একটি লোড ম্যানেজমেন্ট সলিউশন পরিচালনা করেছিল। সমাধানটি গ্রিড অপারেটরকে স্থানীয় শক্তি পরিচালন ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ করতে এবং গ্রিডের অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় ইভি চার্জিংয়ের জন্য উপলব্ধ লোড সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে। 2009 সালে যুক্তরাজ্যের ইউনাইটেড কিংডম আরএলটেক জানিয়েছে যে দেশীয় রেফ্রিজারেটরগুলি তাদের গতিশীল লোড রেসপন্স সিস্টেমের সাথে লাগানো বিক্রি করা হচ্ছে। 2011 সালে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সেন্সবারি সুপারমার্কেট চেইন তাদের হিটিং এবং ভেন্টিলেশন সরঞ্জামগুলিতে গতিশীল চাহিদা প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। যুক্তরাজ্যে, নাইট স্টোরেজ হিটারগুলি প্রায়শই সময়-পরিবর্তিত অফ-পিক সরবরাহ বিকল্পের সাথে ব্যবহৃত হয়-ইকোনমি 7 বা ইকোনমি 10। এমন একটি প্রোগ্রামও রয়েছে যা সাইটে লাগানো ফ্রিকোয়েন্সি সংবেদনশীল রিলে দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রিগার হওয়া সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করে শিল্প লোডগুলিকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেয়। এটি ডিজেল জেনারেটর ব্যবহার করে স্ট্যান্ডিং রিজার্ভের সাথে একত্রে কাজ করে। বিবিসি রেডিও 4 লংওয়েভ রেডিও টেলিসউইচ ব্যবহার করে এগুলি দূরবর্তীভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে। যদি ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত লোড ধরা পড়ে, তাহলে এস. পি ট্রান্সমিশন ডমফ্রিজ এবং গ্যালোওয়ে এলাকায় এমবেডেড জেনারেশনের রিয়েল টাইম মনিটরিং ব্যবহার করে ডায়নামিক লোড ম্যানেজমেন্ট স্কিম স্থাপন করে এবং সেগুলিকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আরও দেখুন এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এনার্জি স্টোরেজ অ্যাজ এ সার্ভিস (ই. এস. এ. এ. এস) ন্যাশনাল গ্রিড (গ্রেট ব্রিটেন): ট্রান্সমিশনের প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা খরচ অনুমান করা ব্যাক আপের খরচ গণনা করাঃ যুক্তরাজ্যে স্পার্ক স্প্রেড এনার্জি দেখুন ন্যাশনাল গ্রিড রিজার্ভ সার্ভিস সোর্স ডিজেল-ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন মোটর-জেনারেটর থ্রি-ফেজ ইলেকট্রিক পাওয়ার লোড ব্যাংক ওয়েট স্ট্যাকিং রেফারেন্স বহিরাগত লিঙ্ক মোটরগাড়ি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লোড ম্যানেজার ডিস্ট্রিবিউটেড এনার্জি রিসোর্সেস কাস্টমার অ্যাডপশন মডেল (ডিইআর-সিএএম) শক্তি এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি কেন্দ্র নেদারল্যান্ডসে তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সমস্ত। নেদারল্যান্ডে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালনে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঘন ঘন