Network protector
নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টর হল এক ধরনের বৈদ্যুতিক সুরক্ষামূলক যন্ত্র যা বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়। যখন বিদ্যুৎ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে তখন নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সম্পর্কিত ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারটিকে সেকেন্ডারি নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্পট নেটওয়ার্ক এবং গ্রিড নেটওয়ার্ক উভয় ক্ষেত্রেই নেটওয়ার্ক সুরক্ষাকারী ব্যবহার করা হয়। গৌণ গ্রিড ব্যবস্থা গ্রাহকদের জন্য পরিষেবার ধারাবাহিকতা উন্নত করে, যেহেতু লোড সরবরাহের জন্য একাধিক উৎস উপলব্ধ; যে কোনও একটি সরবরাহের একটি ত্রুটি নেটওয়ার্ক রক্ষক দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অন্যান্য উৎস থেকে পরিষেবাতে বাধা দেয় না। সেকেন্ডারি গ্রিডগুলি প্রায়শই শহরগুলির কেন্দ্রস্থলে ব্যবহৃত হয় যেখানে একটি ছোট এলাকায় অনেক গ্রাহক রয়েছে। অপারেশন সাধারণত নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টরটি বন্ধ করার জন্য সেট করা হয় যখন ভোল্টেজের পার্থক্য এবং ফেজ কোণটি এমন হয় যে ট্রান্সফরমারটি সেকেন্ডারি গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে এবং যখন সেকেন্ডারি গ্রিডটি ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ব্যাক-ফিড করবে এবং প্রাথমিক সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে তখন এটি খুলতে সেট করা হয়। নেটওয়ার্ক সুরক্ষাকারীদের সাধারণত তিনটি সেটিংস থাকে, "স্বয়ংক্রিয়", "খোলা" এবং "বন্ধ"। উপরের দিকটি একাধিক সুরক্ষাকারী থেকে খাওয়ানো হয় এবং সর্বদা সক্রিয় থাকে যদি না কোনও স্পট নেটওয়ার্কের সমস্ত ইউনিট খোলা অবস্থানে থাকে। গ্রিডের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য অনেক ইউনিট থেকে গ্রিডের ইউনিটগুলি সর্বদা উপরের দিকে সক্রিয় করা হবে। একটি স্পট নেটওয়ার্ক হল একজন একক গ্রাহকের জন্য নিবেদিত 2 বা ততোধিক ট্রান্সফরমার। এই গ্রিড একাধিক গ্রাহককে খাদ্য সরবরাহ করে। একটি নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টরের একটি সার্কিট ব্রেকার সেট এবং একটি নিয়ন্ত্রণকারী সুরক্ষা রিলে থাকে। উপাদানগুলি একটি প্রতিরক্ষামূলক আবাসে আবদ্ধ থাকে; কিছু নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টর গ্রেডের নিচে ট্রান্সফরমারগুলিতে ইনস্টল করা থাকে এবং অবশ্যই জল-প্রতিরোধী পরিবেষ্টনে থাকতে হবে। প্রক্রিয়াটিতে বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক অংশ রয়েছে যা গৌণ যোগাযোগগুলি খুলতে এবং বন্ধ করতে পারে। কন্ট্রোলিং রিলে ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট পর্যবেক্ষণ করে এবং বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি খোলে বা বন্ধ করে দেয়। রিলে একটি শক্তি/সময় বক্ররেখা ব্যবহার করে যাতে ছোট, স্বল্পমেয়াদী বিপরীত শক্তি প্রবাহ (যেমন লিফট উত্তোলন থেকে) উপেক্ষা করা হয়। স্পট ইউনিটগুলি হবে 277/480 এবং গ্রিড ইউনিটগুলি হবে 120/208। অ্যাপ্লিকেশন নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টর (সেকেন্ডারি) নেটওয়ার্ক কেবলকে অতিরিক্ত লোড থেকে রক্ষা করে না। গ্রাহকদের কাছ থেকে এবং প্রাথমিক ফিডারগুলিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ রোধ করে গৌণ গ্রিডের স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা রক্ষার জন্য নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টর ইনস্টল করা হয়। যদি প্রাথমিক ফিডারে কোনও ত্রুটি থাকে, তবে সাবস্টেশন সার্কিট-ব্রেকারটি খোলার জন্য বোঝানো হয়, যা প্রাথমিক ফিডারটিকে এক পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সমস্যাটি হল যে এই প্রাথমিক কেবলটি একটি নেটওয়ার্ক ট্রান্সফরমারের সাথেও সংযুক্ত, যা তার গৌণ দিকের অন্যান্য নেটওয়ার্ক ট্রান্সফরমারের সাথে আন্তঃসংযুক্ত। গৌণ নেটওয়ার্কটি নেটওয়ার্ক ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে প্রাথমিক ফিডারকে শক্তিশালী করবে। এটি খুব বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি নেটওয়ার্ক সাইড থেকে একটি ফল্ট 'ফিড' করা অব্যাহত থাকবে। এমনকি কোনও ত্রুটি ছাড়াই, যদি বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি সেই প্রাথমিক তারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে চায়, তবে নেটওয়ার্ক ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে গৌণ নেটওয়ার্ক দ্বারা তারটি সক্রিয় হওয়ার বিষয়ে চিন্তা না করে তাদের অবশ্যই সেই প্রাথমিক তারটি সম্পূর্ণরূপে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার একটি উপায় থাকতে হবে। সুতরাং, যদি রিলে পিছনের দিকে প্রবাহিত স্রোত অনুভব করে তবে নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টরটি তার পরিচিতিগুলি খোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যাইহোক, যদি সেকেন্ডারি গ্রিডে কোনও ত্রুটি থাকে, তবে নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টরটি তার পরিচিতিগুলি খোলার জন্য ডিজাইন করা হয়নি। গৌণ ফল্টটি সিস্টেমের প্রাথমিক দিক থেকে খাওয়ানো অব্যাহত থাকবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, সঠিক পরিস্থিতিতে গৌণ ফল্টটি গলানোর এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারের সীমাবদ্ধতার (ফিউজের মতো) সাহায্যে নেটওয়ার্কগুলি তৈরি করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, ইউটিলিটিটি তারটিকে 'বার্ন ক্লিয়ার' করতে দেয়, এই ক্ষেত্রে ত্রুটিটি কেবলগুলি ফিউজ না হওয়া পর্যন্ত খাওয়ানো থাকতে দেওয়া হয়, তারপরে ত্রুটিটি পৃথক করা হয়। ত্রুটি যেখানেই থাকুক না কেন, সিস্টেমটি কেবলগুলিকে ফিউজ করার জন্য যথেষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সিস্টেমটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই পদ্ধতিটি 120 ভোল্টে ভাল কাজ করে, তবে উচ্চ ভোল্টেজে এটি কম নির্ভরযোগ্য। তারের উপর নির্ভর করে 'বার্ন ক্লিয়ার' হওয়ার ঝুঁকি হল যে কিছু অবস্থার কারণে তারটি এইভাবে জ্বলবে না এবং পরিবর্তে, তারের পুরো অংশটি অত্যধিক, দীর্ঘমেয়াদী ওভারলোডিং থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যার ফলে আগুন লাগতে পারে এবং গৌণ নেটওয়ার্কের ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত, নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টরগুলি একটি নিমজ্জনযোগ্য ঘেরের ভিতরে থাকে যা নেটওয়ার্ক ট্রান্সফরমারের গলায় বোল্ট করা হয় এবং ভূগর্ভস্থ ভল্টে স্থাপন করা হয়। আই. ই. ই. ই মান <আই. ডি1> নেটওয়ার্ক সুরক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। আরও দেখুন অটোরেক্লোসার রেফারেন্স রিচার্ডস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ইটন নেটওয়ার্ক প্রোটেক্টরস বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরণ বৈদ্যুতিক প্রকৌশল