Power-voltage curve
পাওয়ার-ভোল্টেজ বক্ররেখা (এছাড়াও পি-ভি বক্ররেখা) একটি ধ্রুবক পাওয়ার ফ্যাক্টরের অধীনে একটি বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে লোড টার্মিনালে বৈদ্যুতিক লোডে সরবরাহ করা সক্রিয় শক্তি এবং ভোল্টেজের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করে। যখন একটি অনুভূমিক অক্ষ হিসাবে শক্তি দিয়ে অঙ্কন করা হয়, তখন বক্ররেখাটি মানুষের নাকের অনুরূপ হয়, তাই এটিকে কখনও কখনও নাকের বক্ররেখা বলা হয়। বক্ররেখার সামগ্রিক আকৃতি (তার পাশে রাখা একটি প্যারাবোলার মতো) মৌলিক বৈদ্যুতিক সমীকরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং যখন সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হয় তখন খুব বেশি পরিবর্তন হয় নাঃ নেতৃস্থানীয় পাওয়ার ফ্যাক্টর সীসা "নাক" কে আরও ডানদিকে এবং উপরের দিকে প্রসারিত করে, যখন পিছিয়ে থাকা একটি বক্ররেখা সঙ্কুচিত করে। ভোল্টেজ স্থায়িত্ব বিশ্লেষণের জন্য বক্ররেখাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নাকের অগ্রভাগের স্থানাঙ্ক সিস্টেম দ্বারা সরবরাহ করা যেতে পারে এমন সর্বাধিক শক্তি সংজ্ঞায়িত করে। লোড শূন্য থেকে বাড়ার সাথে সাথে পাওয়ার-ভোল্টেজ পয়েন্টটি বক্ররেখার উপরের বাম অংশ থেকে "নাক"-এর অগ্রভাগ পর্যন্ত চলে যায় (শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ভোল্টেজ কমে যায়)। টিপটি লোডে সরবরাহ করা যেতে পারে এমন সর্বাধিক শক্তির সাথে মিলে যায় (যতক্ষণ না পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মজুদ পাওয়া যায়)। এই "পতন" বিন্দুর পরে অতিরিক্ত লোডগুলি ভোল্টেজ এবং শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই হ্রাস ঘটায়, কারণ পাওয়ার-ভোল্টেজ বিন্দুটি প্লটের নীচের বাম কোণে চলে যায়। স্বজ্ঞাতভাবে এই ফলাফলটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যখন সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধকগুলির সমন্বয়ে গঠিত একটি লোড বিবেচনা করা হয়ঃ লোড বাড়ার সাথে সাথে (এর প্রতিরোধ এইভাবে হ্রাস পায়), জেনারেটরের ভিতরে আরও বেশি জেনারেটর শক্তি নষ্ট হয় (যার নিজস্ব স্থির প্রতিরোধ ক্রমানুসারে লোডের সাথে সংযুক্ত থাকে)। বক্ররেখার নীচের অংশে অপারেশন (যেখানে একই শক্তি কম ভোল্টেজের সাথে সরবরাহ করা হয়-এবং এইভাবে উচ্চতর বিদ্যুৎ এবং ক্ষতি) ব্যবহারিক নয়, কারণ এটি "অনিয়ন্ত্রিত" অঞ্চলের সাথে মিলে যায়। যদি পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উপলব্ধ না থাকে, তবে পাওয়ার-ভোল্টেজ পয়েন্টটি "নাকের" ডগায় পৌঁছানোর আগে লোড পাওয়ারের সীমা পৌঁছে যাবে। অপারেটর পি-ভি বক্ররেখার অপারেটিং পয়েন্ট এবং এই সর্বাধিক লোডিং অবস্থার মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবধান বজায় রাখবে, অন্যথায়, একটি ভোল্টেজ পতন ঘটতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জন্য অনুরূপ বক্ররেখাকে কিউ-ভি বক্ররেখা বলা হয়। তথ্যসূত্র সূত্র বৈদ্যুতিক প্রকৌশল