2019 Philadelphia refinery explosion
21শে জুন, 2019-এর ভোরে পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ার ফিলাডেলফিয়া এনার্জি সলিউশনস শোধনাগারে আগুন এবং একাধিক বিস্ফোরণ ঘটে। শোধনাগারের অ্যালকাইলেশন ইউনিটে হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের নিঃসরণের ফলে একটি স্থল-আলিঙ্গনকারী বাষ্প মেঘ তৈরি হয় যা দ্রুত জ্বলতে থাকে, যার ফলে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তিনটি পৃথক বিস্ফোরণ ঘটে। সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণটি স্কুইলকিল নদীর উপর দিয়ে একটি জাহাজের টুকরো উড়তে পাঠায়। পাঁচজন কর্মচারী সামান্য আহত হয়েছেন, তবে শেষ পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। শোধনাগারটি ঘোষণা করে যে এটি একই মাসে কাজ বন্ধ করে দেবে এবং এক মাস পরে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করে। পটভূমি ফিলাডেলফিয়া এনার্জি সলিউশনস শোধনাগার হল ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভেনিয়ার একটি তেল শোধনাগার যা দুটি পৃথক শোধনাগার, গিরার্ড পয়েন্ট এবং পয়েন্ট ব্রীজ শোধনাগার নিয়ে গঠিত। 2019 সালের 21শে জুন এই স্থাপনায় শেষ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। আগুন, বিস্ফোরণ এবং শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া 21শে জুন, 2019-এর সকালে শোধনাগারটি জানায় যে শোধনাগারের অ্যালকাইলেশন ইউনিট, যা উচ্চমানের পেট্রোল উৎপাদন করে, স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। তবে, ভোর 4টার কিছু পরেই, একটি ফেটে যাওয়া পাম্প পাইপের কনুই থেকে হাইড্রোকার্বন গ্যাস এবং হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড নির্গত হয়। সেই সময় অ্যালকাইলেশন ইউনিটে তিনজন ফিল্ড অপারেটর কাজ করছিলেন। ভোর 4টা 1 মিনিটে, অপারেটরদের মধ্যে একজন মাটি-আলিঙ্গনকারী বাষ্প মেঘ দেখেছেন, অন্যজন অনুমান করেছেন যে এটি বেশি। ভোর 4টা 2 মিনিটে, ইউনিটে বাষ্পের মেঘ জ্বলে ওঠে, যার ফলে ব্যাপক আগুন লাগে। অ্যালকাইলেশন ইউনিটের ফিল্ড অপারেটররা এলাকা ছেড়ে পালাতে এবং আঘাত এড়াতে সক্ষম হয়। ভোর 4টা 3 মিনিটে, একটি রিমোট কন্ট্রোল রুম অপারেটর শোধনাগারের র্যাপিড অ্যাসিড ডিনভেন্টরি (আরএডি) সিস্টেমটি সক্রিয় করে, প্রায় হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডকে একটি বিচ্ছিন্ন ড্রামে স্থানান্তর করে। ভোর 4টা 12 মিনিটে, কন্ট্রোল রুম অপারেটর হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের নিঃসরণ দমন করার উদ্দেশ্যে জল দমন ব্যবস্থা সক্রিয় করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যবস্থাটি সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইউ. এস. সি. এস. বি-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সকাল 4টা 2 মিনিটে জল পাম্প ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় এবং 9 সেকেন্ড পরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাকআপ ব্যর্থ হয়। একজন ফিল্ড অপারেটর ম্যানুয়ালি সক্রিয় করার জন্য জলের পাম্পগুলির কাছে হাঁটার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু জানিয়েছিলেন যে সেগুলি কাছে যাওয়ার সময় খুব গরম ছিল। সকাল 4টা 15 মিনিটে শোধনাগারের অ্যালকাইলেশন ইউনিটে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে, তারপর 4টা 19 মিনিটে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটে। তারপর, 4টা 22 মিনিটে, দাহ্য হাইড্রোকার্বন (প্রাথমিকভাবে বিউটিলিন, আইসোবুটেন এবং বিউটেন) সম্বলিত একটি জাহাজ বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ঘটে। জাহাজের টুকরোগুলি, যার একটির ওজন প্রায় এবং অন্য দুটি টুকরো যার ওজন প্রায় এবং, উড়তে পাঠানো হয়েছিল; সবচেয়ে বড় টুকরোটি স্কুইলকিল নদীর ওপারে চালিত হয়েছিল। ভোর 4টা 39 মিনিটে, অ্যালকাইলেশন ইউনিট শিফট সুপারভাইজার অগ্নিনির্বাপক সুরক্ষামূলক "বাঙ্কার গিয়ার"-এ অ্যালকাইলেশন ইউনিটে প্রবেশ করেন এবং অ্যালকাইলেশন ইউনিট থেকে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের নিঃসরণ দমন করতে সাহায্য করার জন্য ম্যানুয়ালি জলের পাম্পগুলি সক্রিয় করেন। কারখানার পূর্বদিকে বসবাসকারী অগ্নিনির্বাপণ বাসিন্দাদের আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 24 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে আগুন জ্বলতে থাকে এবং 22শে জুন, 2019-এর সকাল প্রায় 8টা 30 মিনিটে আগুন নেভানো হয় এবং আশ্রয়স্থলের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। তদন্ত ও বন্ধ মার্কিন কেমিক্যাল সেফটি বোর্ড 11ই অক্টোবর, 2022-এ এই ঘটনার বিষয়ে তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 1973 সালে ইনস্টল করা একটি ক্ষয়প্রাপ্ত কনুই পাইপ ফেটে যায় এবং হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের ফুটো হয় যা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পিইএস ঘোষণা করে যে এটি 26শে জুন, 2019-এ সম্পূর্ণভাবে কাজ বন্ধ করে দেবে এবং 22শে জুলাই দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করে। এই বন্ধ মার্কিন পরিশোধনের ক্ষমতা প্রায় 2 শতাংশ হ্রাস করেছে। 2022 সাল পর্যন্ত, ডেভেলপাররা শোধনাগারের স্থানটি পুনর্নির্মাণের দিকে নজর রাখছিলেন। রেফারেন্স বহিরাগত লিঙ্ক ইউ. এস. কেমিক্যাল সেফটি বোর্ড, "ওয়েক আপ কলঃ রিফাইনারি ডিজাস্টার ইন ফিলাডেলফিয়া" পেনসিলভেনিয়ায় 2019 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প অগ্নিকাণ্ড এবং বিস্ফোরণ