Pipe-in-pipe system
পাইপ-ইন-পাইপ ব্যবস্থা হল এক ধরনের প্লাম্বিং যেখানে সমস্ত জলের পাইপ অন্য পাইপের ভিতরে চলছে। এর উদ্দেশ্য হল নিশ্চিত করা যে ভিতরের পাইপের কোনও ফুটো বিল্ডিং কাঠামোর মধ্যে ফুটো হবে না এবং সনাক্ত করা যেতে পারে, পাশাপাশি দেয়াল না খুলে ফুটো সহ যে কোনও অভ্যন্তরীণ পাইপের সহজে পরিবর্তন করা যায়। একটি পাইপ-ইন-পাইপ সিস্টেম চারটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিতঃ একটি অভ্যন্তরীণ পাইপ, একটি বাইরের পাইপ, প্রাচীর বাক্স এবং একটি বিতরণ ক্যাবিনেট। নরওয়েতে 1995 সালে পাইপ-ইন-পাইপ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গার্হস্থ্য প্লাম্বিং (রোর-ই-রোর ব্যবস্থা নামে পরিচিত) চালু করা হয়েছিল এবং তখন থেকে সমস্ত নতুন বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি একটি আইনি প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 1970 থেকে 1995 সালের মধ্যে নরওয়েতে অনেক ঐতিহ্যবাহী তামার পাইপের জলের ক্ষতির অভিজ্ঞতার কারণে, 1997 সালে নতুন প্রয়োজনীয়তা এসেছিল যে জলের পাইপগুলি ইনস্টলেশনের পরে প্রতিস্থাপনের জন্য সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়া উচিত। এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পাইপ-ইন-পাইপ প্লাম্বিংয়ের জন্য বর্তমান ডি ফ্যাক্টো প্রয়োজনীয়তার দিকে পরিচালিত করে। অপারেশন স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সময়, জল অভ্যন্তরীণ জলের পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যা বাইরের পণ্য পাইপ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। প্লাম্বিংটি একটি কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত বিতরণ মন্ত্রিসভায় ফিরে যায় যেখানে বাড়ির সমস্ত ট্যাপিং পয়েন্টের পাইপগুলি এক জায়গায় জড়ো করা হয়। অভ্যন্তরীণ পাইপগুলির কোনও ক্ষতি এবং ফুটো হওয়ার ক্ষেত্রে, বাহ্যিক পাইপগুলিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে জলের ফুটোটি নিরাপদে বিতরণ মন্ত্রিসভায় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে এটি মেঝেতে ড্রেন সহ একটি ঘরে নিয়ে যাওয়ার আগে পরিদর্শনের জন্য দৃশ্যমান করা হয়েছে। একটি জল ফুটো সেন্সর স্থাপন করা এবং এটিকে একটি স্বয়ংক্রিয় জল স্টপ ভালভের সাথে সংযুক্ত করা সুবিধাজনক হতে পারে যা জল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। দৃশ্যমান ফুটো হওয়ার ক্ষেত্রে, একটি সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য ম্যানুয়াল মেইন শাট-অফ ভালভও থাকতে হবে যা অবশ্যই সমস্ত পাইপগুলিতে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। ইনস্টলেশন এবং মেরামত নমনীয় অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পাইপ ব্যবহার করে পাইপ-ইন-পাইপ সিস্টেমগুলি ইনস্টল করার কারণে, দেয়াল না খুলে জলের পাইপগুলি টানতে এবং প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। এটি নিশ্চিত করার জন্য, বাইরের পাইপগুলি সঠিকভাবে এবং নিরাপদে আটকে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যাতে সেগুলি বিল্ডিং কাঠামোর সাথে সংযুক্ত থাকে, পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। জলের পাইপগুলি পরিবর্তন করা কতটা সহজ তার জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ব্যবহৃত ক্ল্যাম্পিং রিংগুলি প্রাচীরের বাক্স এবং বিতরণ ক্যাবিনেটের কাছে সংযুক্ত করা উচিত। জল হাতুড়ি বিল্ডিং কাঠামোর বাইরের পাইপগুলির যথাযথ ক্ল্যাম্পিংয়ের পাশাপাশি, জল হাতুড়ি এড়ানোর জন্য বিতরণ ক্যাবিনেটের ভিতরে বিতরণকারীদের যথাযথ ক্ল্যাম্পিংও গুরুত্বপূর্ণ যখন কলগুলি দ্রুত বন্ধ করা হয়। পাইপ-ইন-পাইপ সিস্টেমগুলি জলের হাতুড়ির জন্য বেশি সংবেদনশীল বা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এবং তাই নরম বন্ধ জলের কলগুলির সাথে একসাথে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তথ্যসূত্র জল সরবরাহ ভবন প্রকৌশল প্লাম্বিং