Victorian Big Battery
ভিক্টোরিয়ান বিগ ব্যাটারি অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার জিলং-এর কাছে মুরাবুল টার্মিনাল স্টেশন (সাবস্টেশন) সংলগ্ন একটি গ্রিড-সংযুক্ত ব্যাটারি বিদ্যুৎ সঞ্চয় সুবিধা। ব্যাটারিটি 450 মেগাওয়াট স্টোরেজ সরবরাহ করে এবং 300 মেগাওয়াটে ডিসচার্জ করতে পারে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় 250 মেগাওয়াট গেটওয়ে এনার্জি স্টোরেজকে ছাড়িয়ে গেছে। 2021 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, প্রকল্পটি দক্ষিণ গোলার্ধের বৃহত্তম লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। ভিক্টোরিয়ান বিগ ব্যাটারি ফরাসি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদক নিওনের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের গ্রিন ব্যাংক ক্লিন এনার্জি ফাইন্যান্স কর্পোরেশন দ্বারা 16 কোটি মার্কিন ডলার তহবিল সরবরাহ করা হয়েছিল। 2021 সালের শুরুতে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এটি 8ই ডিসেম্বর 2021-এ কাজ শুরু করে। এটি টেসলা মেগাপ্যাক স্টোরেজ ইউনিট ব্যবহার করে, বিশেষত বড় আকারের প্রকল্পগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি বৈদ্যুতিক সংগ্রহকারী। ব্যাটারির লক্ষ্য গ্রিড সহায়তা পরিষেবা প্রদান, বায়ু খামারগুলির মতো উৎস থেকে অতিরিক্ত শক্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং ভিক্টোরিয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহকে সমর্থন করার জন্য পিক পিরিয়ড বা বিভ্রাটের সময় গ্রিডে খাওয়ানোর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অস্থিতিশীলতার সময় ব্ল্যাকআউট প্রতিরোধ করা। ব্যাটারিটি অর্ধ ঘন্টার জন্য দশ লক্ষেরও বেশি ভিক্টোরিয়ান বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করবে। 2021 সালের জানুয়ারিতে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ব্যাটারিটি অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্মের সময়কালে চালু হওয়ার কথা ছিল এবং 8 ডিসেম্বর, 2021 থেকে চালু রয়েছে। নিওনের ব্যাটারির জন্য, ইপিসি (ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন) ঠিকাদার হল টেসলা, ইউজিএল-কে প্রধান ঠিকাদার হিসাবে ব্যবহার করে। সংযোগ সম্পদগুলি অসনেট সার্ভিসেস দ্বারা সরবরাহ করা হচ্ছে, যার প্রধান ঠিকাদার ডাউনার। স্টোরেজ ইউনিটটি 212 টি টেসলা মেগাপ্যাক ব্যবহার করে, যার প্রতিটির ক্ষমতা 3 মেগাওয়াট। অস্ট্রেলিয়ায় এই প্রথম মেগাপ্যাক ব্যবহার করা হবে। 500 কেভি উচ্চ ভোল্টেজ লাইনের কাছাকাছি আউসনেটের মুরাবুল পাওয়ার টার্মিনালের মধ্যে ব্যাটারিটি তৈরি করা হচ্ছে যাতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে দ্রুত বিদ্যুৎ পাঠানো যায়। অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল সরকারের মালিকানাধীন একটি সংস্থা ক্লিন এনার্জি ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের 160 মিলিয়ন ডলার ঋণের মাধ্যমে ব্যাটারিটি নির্মাণ করা হয়েছিল। 2020 সালে ভিক্টোরিয়ান সরকার কর্তৃক জারি করা একটি দরপত্রের পরে, নিওয়েনকে অস্ট্রেলিয়ান এনার্জি মার্কেট অপারেটর দ্বারা গ্রীষ্মের মাসগুলিতে 250 মেগাওয়াট সিস্টেম ইন্টিগ্রিটি প্রোটেকশন স্কিম (এসআইপিএস) পরিষেবা প্রদানের জন্য তার ক্ষমতার প্রায় 80 শতাংশ সংরক্ষণের জন্য একটি চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। এটি ভিক্টোরিয়ান/নিউ সাউথ ওয়েলস আন্তঃসংযোগকারীর স্থানান্তর ক্ষমতা সর্বোচ্চ ব্যবহারের সময়কালে বৃদ্ধি করবে এবং অপরিকল্পিত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঝুঁকি হ্রাস করবে। বাকি 50 মেগাওয়াট ব্যাটারি অপারেটর দ্বারা বাণিজ্যিকভাবে বাজারে স্থাপন করা যেতে পারে। গ্রীষ্মের বাইরে, মোট 300 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাটারিটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হবে। ব্যাটারিটি 'গ্রিড গঠন' ক্ষমতা সহ গ্রিড জড়তার জন্য পরীক্ষা করা হয়। আগুন 30 জুলাই 2021-এ শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থার প্রাথমিক পরীক্ষার সময়, টেসলা মেগাপ্যাক মডিউলগুলির একটিতে আগুন লেগে যায় এবং দুটি ব্যাটারি ইউনিট ধ্বংস হয়ে যায়, যখন সুপারিশ অনুযায়ী আগুন নিজেকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। আগুনের আগে ব্যাটারি প্যাকটি অফলাইন মোডে রাখা হয়েছিল এবং এটি পর্যবেক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাকেও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। বিদ্যুৎ সরবরাহে কোনও প্রভাব না ফেলে সাইটটি গ্রিড থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। সিস্টেমটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং 29 সেপ্টেম্বর 2021 পর্যন্ত এনার্জাইজেশন টেস্টিং পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আগুনের কারণ নির্ধারণ করা হয়েছিল যে শীতল তরলের ফুটো যা তাপীয় পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোষগুলিকে শর্ট সার্কিট করেছিল। পরবর্তী কনফিগারেশন পরিবর্তনের অর্থ হল অফলাইন ব্যাটারি প্যাকগুলিতে মনিটরিং সক্রিয় থাকে। তথ্যসূত্র শক্তি সঞ্চয় প্রকল্প ভিক্টোরিয়ায় জিলং বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকাঠামোর ভবন ও কাঠামো (রাজ্য) অস্ট্রেলিয়ায় 2021 সালে সম্পন্ন হওয়া শক্তি পরিকাঠামো