Cheater plug
একটি প্রতারক প্লাগ, এসি গ্রাউন্ড লিফটার বা থ্রি-প্রং/টু-প্রং অ্যাডাপ্টার হল একটি অ্যাডাপ্টার যা একটি এনইএমএ 5-15 পি গ্রাউন্ডিং-টাইপ প্লাগকে (থ্রি প্রং) একটি এনইএমএ 1-15 আর নন-গ্রাউন্ডিং রিসেপটাকলের (দুটি স্লট) সাথে সংযোগ করতে দেয়। এগুলি 3-তারের পাওয়ার কর্ডযুক্ত যন্ত্রপাতিগুলিকে পুরানো ভবনগুলিতে পাওয়া লিগ্যাসি আনগ্রাউন্ডেড (দুটি স্লট) রিসেপটাকলগুলিতে প্লাগ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজন। এই ধরনের অ্যাডাপ্টারের ব্যবহার রিসেপটাকল প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এড়ায়, তবে গ্রাউন্ডিং ট্যাবটি বৈদ্যুতিক স্থলের সাথে সংযুক্ত না থাকলে সম্ভাব্য বিপজ্জনক। এই অ্যাডাপ্টারগুলি কিছু বিচারব্যবস্থায়, বিশেষ করে কানাডা জুড়ে অবৈধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বৈদ্যুতিক কোডে চিহ্নিত একটি নিরাপদ এবং আরও নির্ভরযোগ্য বিকল্প হল একটি গ্রাউন্ড ফল্ট সার্কিট ইন্টারাপ্টার (জি. এফ. সি. আই) ব্রেকার আউটলেট দিয়ে আউটলেটটি প্রতিস্থাপন করা। অডিও সিস্টেমে গ্রাউন্ড লুপগুলি ভাঙার জন্যও প্রতারক প্লাগগুলি ব্যবহার করা হয়। এই অনুশীলনকে বৈদ্যুতিক নিরাপত্তাকে অবজ্ঞা করা বলে নিন্দা করা হয়েছে। একটি নিরাপদ এবং আরও নির্ভরযোগ্য বিকল্প হল এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈরি একটি বিচ্ছিন্ন ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা। ইতিহাস প্রতারক প্লাগগুলি আগে একটি সমতল ধাতব স্ক্রু ট্যাবের পরিবর্তে একটি ছোট নমনীয় গ্রাউন্ডিং তারের সাথে উপলব্ধ ছিল। এটি একটি ডুপ্লেক্স আউটলেটে নীচের পাত্রের ব্যবহারের অনুমতি দেয়, যার স্ক্রু ট্যাবের জন্য সঠিক স্থানে ফেসপ্লেট স্ক্রু নেই। গ্রাউন্ডিং তারটি অ্যাডাপ্টারের চারপাশে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে যাতে তার উপরের ফেসপ্লেট স্ক্রুতে পৌঁছানো যায়। যাইহোক, প্রতারক প্লাগের এই গ্রাউন্ড-ওয়্যার শৈলীটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যখন এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে একটি আলগা সংযুক্ত গ্রাউন্ডিং তার দুর্ঘটনাক্রমে নিকটবর্তী আউটলেটের "গরম" ব্লেডের সাথে সংযুক্ত হতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে বৈদ্যুতিক শক হতে পারে। একটি অতিরিক্ত ব্যর্থতা মোড হিসাবে, পাতলা নমনীয় তারটি অন্তরণের ভিতরে অলক্ষিতভাবে ভেঙে যেতে পারে। সবশেষে, বেশিরভাগ প্রাথমিক অভিযোজকগুলি গরম এবং নিরপেক্ষ সংযোগগুলির দুর্ঘটনাক্রমে বিপরীতমুখীকরণের অনুমতি দেয়, কারণ তাদের সঠিক প্লাগ অভিযোজন প্রয়োগ করার জন্য প্রশস্ত নিরপেক্ষ ব্লেডের অভাব ছিল। আধুনিক প্রতারক প্লাগগুলির একটি নমনীয় তারের অভাব রয়েছে যা দুর্ঘটনাক্রমে ভুলভাবে সংযুক্ত হতে পারে। সমতল সমান্তরাল প্লাগ ব্লেডগুলি গরম এবং নিরপেক্ষ সংযোগগুলি বিপরীত হতে বাধা দেওয়ার জন্য মেরুকৃত করা হয়। উপরন্তু, অনেক সংস্করণে অ্যাডাপ্টারের উপরে একটি ছাঁচযুক্ত বাধা বাম্প থাকে, যা গ্রাউন্ডিং প্রংকে অবরুদ্ধ করে এবং এইভাবে ভুল অভিযোজনে 3-প্রং প্লাগের জোরপূর্বক সন্নিবেশকে শারীরিকভাবে প্রতিরোধ করে। বাড়িতে ব্যবহার করা থ্রি-প্রং প্লাগগুলি পুরানো, দ্বি-প্রং রিসেপটাকলগুলিতে ফিট করে না। যখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়, তখন 3-তারের রিসেপ্যাকলের গ্রাউন্ড পিনটি একটি গ্রাউন্ডেড কভার স্ক্রু বা বাইরের মাটিতে সংযুক্ত করতে হবে। 1969 সালে, আন্ডার রাইটার্স ল্যাবরেটরিজ নিরাপত্তার জন্য প্রধান যন্ত্রপাতিগুলিতে তিন-প্রং প্লাগ বাধ্যতামূলক করে। সেই সময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ির রিসেপটাকলগুলির মাত্র অর্ধেক ছিল ত্রিমুখী। বেশিরভাগ বাড়িতে তারের মধ্যে গ্রাউন্ডিং তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। স্ক্রু এবং আউটলেট বাক্সগুলি হয় নিরপেক্ষের সাথে সংযুক্ত ছিল, বা কিছুই সংযুক্ত ছিল না। শুধুমাত্র কিছু বিচারব্যবস্থায় যেখানে 2-তারের অ-ধাতব তার সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাঁজোয়া তারের প্রয়োজন ছিল (এবং এখনও ভাল অবস্থায়), সেখানে প্রতারক প্লাগগুলি নিরাপদে উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করে। 1971 সালে, ইউ. এস ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোড (এন. ই. সি) বাড়ির সমস্ত স্থানে গ্রাউন্ড রিসেপ্যাকলের প্রয়োজন ছিল (1লা জানুয়ারি, 1974 থেকে কার্যকর)। নিরাপত্তা পেশাদার অডিও এবং ভিডিও ক্ষেত্রে, প্রতারক প্লাগটি একটি গুরুতর নিরাপত্তা সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এনালগ অডিও এবং ভিডিও সিগন্যালে (হাম এবং গুঞ্জন দূর করতে) গ্রাউন্ড লুপ এড়ানোর পদ্ধতি হিসাবে এর নৈমিত্তিক ব্যবহার বিপজ্জনক। জেনসেন ট্রান্সফর্মার্সের সভাপতি বিল হুইটলক লিখেছেন, "কখনই 3 থেকে 2-প্রং এসি প্লাগ অ্যাডাপ্টারের মতো ডিভাইস ব্যবহার করবেন না। 'গ্রাউন্ড লিফটারস', শব্দের সমস্যা সমাধানের জন্য! হুইটলক বর্ণনা করে যে কীভাবে একটি ডিভাইসে একটি বৈদ্যুতিক ত্রুটি যা একটি ভিত্তিহীন প্রতারক প্লাগের মাধ্যমে তার বিদ্যুৎ উৎসের সাথে সংযুক্ত থাকে যার ফলে অডিও বা ভিডিও তারের মাধ্যমে বিপজ্জনক, উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। হুইটলক উল্লেখ করেছেন যে 1997 সালে ভোক্তা অডিও এবং ভিডিও সরঞ্জাম নয়জনকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে হত্যা করেছিল। প্রতারক প্লাগটি পরীক্ষাগারের সেটিংসে সুরক্ষার বিপদ হিসাবেও স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ, 2005 সালের আগস্টে ক্লিভল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক তরুণ মাল একটি প্রতারণামূলক প্লাগ ব্যবহার করে একটি ত্রুটিযুক্ত ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পকে টাইম সুইচ-এ প্লাগ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। পরবর্তীকালে, ওহিও রাজ্য অনিরাপদ বৈদ্যুতিক অবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সাতটি উদ্ধৃতি জারি করে। দ্য সায়েন্টিস্ট উল্লেখ করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন পরিবেশ সুরক্ষা বিশেষজ্ঞের মধ্যে চারজন একমত যে প্রতারক প্লাগের ব্যবহার "মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে অস্বাভাবিক নয়"। ল্যাবরেটরি সেফটি ইনস্টিটিউটের সিইও জিম কাউফম্যান বলেন, "আপনি যখন পরীক্ষাগারগুলি পরিদর্শন করেন, তখন এক থেকে সাতটি পর্যন্ত কোথাও এইভাবে খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।" বিকল্পগুলি বিল্ডিংকে রিওয়্যারিং না করে নতুন যন্ত্রপাতিগুলিকে দ্বিমুখী রিসেপটাকলের সাথে সংযুক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছেঃ প্লাগের গ্রাউন্ডিং পিনটি সরিয়ে ফেলা (অনিরাপদ), রিসেপটাকেলটিকে তিন-মুখী আউটলেট দিয়ে প্রতিস্থাপন করা (যথাযথ স্থল ছাড়াই অনিরাপদ), বা রিসেপটাকেলটিকে গ্রাউন্ড ফল্ট সার্কিট ইন্টারাপ্টার (জিএফসিআই) দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। অ্যাপ্লায়েন্সের প্লাগের গ্রাউন্ডিং পিনটি সরানো অনিরাপদ, এবং যথাযথভাবে গ্রাউন্ড করা তিন-প্রং রিসেপটাকলে স্থানান্তরিত এবং প্লাগ করা হলেও যথাযথ গ্রাউন্ডিং ছাড়াই অ্যাপ্লায়েন্সটি ছেড়ে দেয়। উপরন্তু, যেহেতু বেশিরভাগ এনইএমএ 5-15 পি প্লাগগুলির উভয়ই বর্তমান-বহনকারী প্রং একই প্রস্থ থাকে এবং সঠিক অভিযোজনের জন্য গ্রাউন্ড পিনের উপর নির্ভর করে, এটি অপসারণ গরম এবং নিরপেক্ষ তারের সাথে প্লাগটি বিপরীত দিকে ঢোকানোর অনুমতি দেয়, যা একটি অতিরিক্ত বিপদ তৈরি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি যন্ত্রের অসমর্থিত পরিবর্তন হিসাবে ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টিকে অবৈধ করে দেয়। রিসেপ্যাকলটি তিন-প্রং টাইপের সাথে প্রতিস্থাপন করা এবং গ্রাউন্ড স্ক্রুটি সংযোগহীন রেখে দেওয়া প্রতারক প্লাগ ব্যবহার করার মতোই অনিরাপদ, তবে এর অতিরিক্ত অসুবিধা রয়েছে যে আউটলেটের পরবর্তী ব্যবহারকারীরা হয়তো জানেন না যে এটি সঠিকভাবে ভিত্তিহীন। আরও খারাপ, যদি পাত্রের গ্রাউন্ড স্ক্রু নিরপেক্ষ দিকের সাথে সংযুক্ত থাকে, তবে যন্ত্রটি সঠিকভাবে কাজ করার সময়ও বৈদ্যুতিক শক সম্ভব। এটিকে "মিথ্যা" বা "বুটলেগ" স্থল বলা হয় এবং এটি একটি গুরুতর নিরাপত্তা বিপত্তি যা প্রায়শই সাধারণ পাত্র পরীক্ষকদের দ্বারা সনাক্ত করা যায় না। প্রধান সার্কিট ব্রেকার প্যানেল থেকে একটি নতুন কেবল ইনস্টল করা ছাড়া অপ্রচলিত রিসেপটাকলকে জি. এফ. সি. আই রিসেপটাকল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্প। যদি একটি গ্রাউন্ড ফল্ট সার্কিট ইন্টাররাপ্টার রিসেপটাকেল সঠিকভাবে কাজ করে, তবে এটি একটি যন্ত্র থেকে সম্ভাব্য মারাত্মক বৈদ্যুতিক শকের সময়কালকে সীমাবদ্ধ করার জন্য বিপজ্জনক স্রোতকে বাধা দেবে যখন রিসেপটাকেল বৈদ্যুতিক স্থলের একমাত্র কন্ডাক্টর নয় (সংজ্ঞা অনুসারে এটি একটি গ্রাউন্ড ফল্ট)। মানুষকে বৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, জাতীয় বৈদ্যুতিক কোড এই ধরনের প্রতিস্থাপনের অনুমতি দেয় যদি ইনস্টলার জি. এফ. সি. আই-কে "নো ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ড" হিসাবে লেবেল করে। এই ক্ষেত্রে পাত্রটি ইনস্টল করার সময়, স্থল সংযোগটি সংযোগহীন রেখে দিন। মনে রাখবেন যে একটি বাহ্যিক জি. এফ. সি. আই রিসেপটাকল পরীক্ষক একটি ভিত্তিহীন জি. এফ. সি. আই ট্রিপ করতে পারে না, কারণ এই পরীক্ষকরা একটি ত্রুটি অনুকরণ করতে স্থল সংযোগ ব্যবহার করে। কিন্তু জি. এফ. সি. আই রিসেপ্যাকলের মধ্যে সমন্বিত টেস্ট বোতামটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করা উচিত এবং ম্যানুয়ালি রিসেট না হওয়া পর্যন্ত আউটলেটটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যদি তা না হয়, আউটলেটটি সুরক্ষিত নয় এবং প্রতিস্থাপন করা উচিত। তথ্যসূত্র প্রধান পাওয়ার সংযোগকারী