positive: 快速导读:<br>6平方铝线和4平方铜线哪个好<br>Q1:用四平方铜线和六平方铝线,正常各可以承载多大负荷?<br>4平方铜线和6平方铝线的载流量差不多,25A-30A<br>Q2:六平方铜线等于多少平方铝线<br>一般铝线的载流量取截面相同铜线载流量的一半。用16平方的铝线代替6平方的铜线绝对没问题,电压降也不会有变化。<br>Q3:6平方铜线与10平方铝线对比选用哪个好?有何区别?<br>建议还是用6平方铜线,6平方铜线与10平方铝线的负载都是相同的,但铜线相比较散热性能比较好些,再就是使用寿命要长些,还有就是电阻小缺点就是价位高些<br>WWW.rEDhuo.cn<br>Q4:10平方铝线和6平方铜线哪个好啊<br>不长期使用建议用铝线,成本小,10平方铝线能带10千瓦,6平方铜线能带9-11千瓦,前题是你能买到6平方国标铜线<br>wwW.reDhuo.cn<br>一键复制口令,真便宜不用算。
negative: 16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀回,16平方的铝线其安全载流量为其答截面的5倍,即16x580A<br><h3>全部个回答</h3><br><img><br>麻辣de火锅 昨天15:38<br><img><br>16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀回,16平方的铝线其安全载流量为其答截面的5倍,即16x580A。对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x80x0.8544KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x100x0.8556KW。<br>帅哥啦阿妹 昨天18:35<br><img><br>16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝内线其安全载流量为其截面容的5倍,即16x580A。对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x80x0.8544KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x100x0.8556KW。<br>静静的娇儿 昨天6:57<br><h3>更多问题</h3><br>16平方电线可以带32千瓦。 【平方】 读音:píng fāng 释义:①指数是2的乘方; ②指平方米<br>16平方线约可载90安电流,推算单相用电器约合20KW,三想用电器约合45KW。根据具体条件确定具体数值,不同工况差异较大<br>没有90平方的铝线,最接近的是95平方的铝线。。