positive: 上次更新日期: | 同时适用于: Adobe Photoshop<br>运用“对象选择”工具、“选择主体”、“快速选择”或“魔棒”工具,在Photoshop 中快速建立选区。<br>通过选区,定义一个可以进一步编辑的区域,以便对图像和复合图像进行增强。您可以轻松使用 Photoshop 中的任意选择工具来进行快速选择。<br>“对象选择”工具<br>在Photoshop 21.0(2019 年11 月版)中引入<br>注意:<br>没有在工具栏中看到对象选择工具?请参阅工具从工具栏中消失。<br>对象选择工具可简化在图像中选择单个对象或对象的某个部分(人物、汽车、家具、宠物、衣服等)的过程。只需在对象周围绘制矩形区域或套索,对象选择工具就会自动选择已定义区域内的对象。比起没有对比/反差的区域,这款工具更适合处理定义明确的对象。<br>Julieanne Kost 在此视频中深入探索了 Photoshop“选择主体”工具的改进之处、新增“对象选择”工具的创新之处,以及“内容识别填充”的增强功能,请观看此视频:由人工智能推动实现的 Photoshop 改进<br>您可以在以下位置访问对象选择工具:<br>Photoshop 中主要的应用 -“工具”面板。选择并遮住工作区中的“工具”面板。<br>当您只需在包含多个对象的图像中选择一个对象或某个对象的一部分时,“对象选择”工具非常有用。
negative: 1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。<br>停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。<br>2、配电变压器停送电操作顺序:<br>在一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。停电时先停负荷侧,从低压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。若发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。对于容量为200千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。<br>3、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。