positive: 连接一台90kv千瓦的电机需要多大的电缆?90kw换算成载流量就是178A,根据电缆载流量表可以查出需要95平方电缆;下面就来介绍下如何计算电缆载流量及选用电缆型号,如果使用矿物电缆选择什么型号规格?<br>一、电缆载流量计算<br>一台90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏;算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A。<br>根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。<br>查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米,需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米 。<br>结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。<br>下面是低压电机功率、电流、电缆选型对应表:<br>二、矿物电缆选型<br>根据电缆载流量178A,BTTZ矿物电缆只有bttz-1x50平方符合,因为25平方以上BTTZ电缆都是单芯的,也可以选择其他矿物电缆如YTTW,BTLY,BBTRZ等,具体根据 它们的电缆载流量表来确定。<br>三、铝芯电缆选型<br>90KW的电机估算电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。当然每个人计算电流方式不一样,也可以查看电机上的使用说明书。<br>更多关于电缆型号知识请多关注电百科,盗载必究。
negative: 你好.用50平方3相4芯电揽线即可.25<br><h3>380v200kw电流是多少要用多大的电线</h3><br>530A用50平方电线可150平方铝芯线 国标1小时20度电, 你直接装个变压器就好了,接250的铝芯钱或者150的铜 线, 百分百的安全电流=200000/1.735/380=303(安培) 要用150平方铝芯线 。或者120平方铜线。电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。