positive: 最新回答<br>4平方的铜电线穿塑料管敷设允许安全载流量是25(A) ,一般家用电器都使用220伏单相电,根据公式:功率=电压×电流 那么220×25=5500(W) 4平方的铜电线能带5500瓦的电器。<br>4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。建议总进线最好用6-10平方线。<br>10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。<br>16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。<br>25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。<br>希望我的回答对您有所帮助。<br>4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;<br>4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。<br>在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
negative: 在我们使用智能手机之前,手机上网是一件非常昂贵的消费。用手机浏览网页10分钟就会消费掉几十块的流量费。很多用户是不敢碰触手机上网这个事情的。但是,gprs技术的出现将手机上网变得不再那么的神秘,手机的上网流量费用被大大的降低了。手机网络运行商推出过动感地带等上网优惠套餐卡,每个月几十块就能包含几十兆的流量。另外,gprs在使用的过程中是非常节省流量的,很多包月上网的朋友都不会上网超支。<br>除了传输速度和节省流量这两点,gprs信息传输技术还有一个最大的进步就是永不断网。