positive: 380v接触器的控制线圈控制电压为380V,所以只要保证时控开关输出的“火”与接触器控制线圈的“火”不是同一相电即可,可以用万用表识别。<br>调到~600V档位,一只表笔接时控开关输入“火”,另一只表笔在接触器的三相输入中找另一个“火”,当万用表显示电压为零的时候说明此相与时控开关输入“火”是同相,记住这根线不用即可。剩下的两根相线可以随意取一根接在交流接触器控制线圈A2端,时控开关输出“火”接线圈A1端即可。
negative: <table>资料名称:<br>资料简介:CJX2系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至690V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路。<br>符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1,。<br></table>