positive: 25平方如果是铜线 它的截流量是109A,单相电可带220V*109A=23.9千瓦,如果是对称三相可带60.9千瓦.<br>16平方的电缆,是铝芯线的载流量为64a;是铜芯线的载流量为100a3台3相的每台电机5点5千瓦,共16.5kw,按功率因数0.8计算,工作电流约32a 每台机器上有4根电热管(每根6千瓦),总功率为3*4*6=72 kw,按220v计算,工作电流约330a(按380v计算也有190a) 总电流达到360a,16平方的电缆是不够用的!<br>25平方铜芯电缆能带7.6千瓦,4*25平方铜芯电缆带20台3kw220v电机安全.电缆规格就是电线电缆的芯数和截面尺寸的表示法的含义.电力系统采用的电线电缆产品主要<br>以经验计算:1平方毫米的铜线可带4A的电流,二十五平方毫米的电缆可带100A的电流,如果带220V的负载则可带22KW,如果带380V的负载则可带37KW.<br>平常连接线路的时候,我们不可避免地需要用到很多电线,现在使用得比较多的有铜线和铝线.一些朋友想要知道25平方线能带多少千瓦功率的电器,下面就由小编来为大<br>首先算出铝线的电阻:铝的电阻率是0.028 根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆 则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为<br>单相电:26.4kw 三相电:63kw 铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量---28A.4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A.6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A.10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A.16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A.25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A.25平方铜线可负荷功率计算方法:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW<br>呵呵, 25平方的铝电缆可以带380/220V的三相负载60千瓦,带220V的单相负载20千瓦; 25平方的铜电缆可以带380/220V的三相负载85千瓦,220V的单相负载28千瓦.<br>呵呵,25平方铜线允许载流132a,可以带三相380/220v负载85kw;可以带单相220v负载28kw啊.
negative: 空调的电线选择要看电流,看电流,看电流!<br>为什么看电流呢?因为导线的线径大小决定了载流量的大小,就是说多大的电线能承受多大的电流。<br>而用电器的用电大小都是通过电流形式来表现出来的。<br>回到主题,一台1.5匹的空调电流大概在5安左右,一般空调外机铭牌上都标有的。没有的话或者用钳表测量,或者查相应匹数的电流数据经验表。<br>10台空调就是50安左右,启动的时候电流大概大三倍,又不可能所有的空调同时启动。<br>25平方的铜线根据电工口诀“十下五,百上二,二五,三五四三界”可知,25平方的铜线相当于35平方铝线,就是一个平方承受3安,35×3=105安电流。所以选择25平方的铜线来用在这10台空调上是一种浪费。<br>10平方铜线等于16平方铝线的安全载流量,口诀中没有提及16平方铝线的载流量,我们可以推算,大概介于10平方和25平方之间,也就是电流在50安到100安之间,这个载流量正好符合10台空调的运行电流。<br>经过计算,10台空调用10平方铜线或者16平方的铝线合适。<br>一点五匹空调正常工常时电流在五安左右。十一台也就不到六十安电流,制热时稍高些,十六平方铜芯线可以长期稳定通过八十安到九十安电流(这里受地区气温影响,海南八十安,北方九十安)。