positive: 380V接法: W2,U2,V2三根线柱两两连接,3根接入的火线分别与U1,V1,W1连接即可。<br>电机上共计有两排六个接线柱,先来说下220V的接法: W2与U1连接,U2与V1连接,V2与W1连接,然后三根进线分别与U1,V1,W1连接即可.需要说明的是,这种接法,千万不能接380V的电,一旦接上,几分种内电机就会烧坏.<br>扩展资料:<br>三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。<br>三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。<br>工作原理<br>导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,转矩的方向是逆时针方向,企图使电枢逆时针方向转动。如果此电磁转矩能够克服电枢上的阻转矩(例如由摩擦引起的阻转矩以及其它负载转矩),电枢就能按逆时针方向旋转起来。<br>直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,广泛应用于收录机、录像机、影碟机、电动剃须刀、电吹风、电子表、玩具等。<br>参考资料:搜狗百科-三相电机
negative: <br>1 摇表电压的选择500伏电压的电动机,选用500伏兆欧表测量;500~1000伏电压的电动机,用1000伏兆欧表测量;1000伏电压的电动机,用2500伏兆欧表测量。<br>2 摇表的检查开路试验在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。短路试验将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。<br>3 电动机的检查——停电、放电测试前,必须将电动机接地放电。决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。<br>4 接线,读数,判断将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。先测量电动机三相绕组之间的电阻值,将L端和E端分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表1分钟后,读取表针稳定的指示值。再测量电动机每相绕组与机壳的电阻值,注意E端接到机壳或附近接地点上。低压电动机的电阻值应不小于0.5兆欧;高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧。<br>