positive: 220v和380v交流接触器接线图解<br>接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;<br>1.只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,<br>2.电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。<br>3.在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。<br>4.原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。<br>5.380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。<br>380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。<br>220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。
negative: <table>资料名称:<br>资料简介:CJX2系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至690V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路。<br>符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1,。<br></table>