positive: 数字量 数字量 数字量 数字量I 模块模块 模块 模块 概述概述 概述 概述 1.1 THMK-4055 是什么? 是什么? 是什么? 是什么? THMK-4055 是数字量I/O 模块,8 路数字量输入,8 路数字量输出。它的数字量输出 为集电极开路的晶体管开关,由主机进行控制,还可以使用它来控制固态继电器,利用固 态继电器的闭合来控制热电器、泵或其它电力设备。主机可以利用模块的数字量输入来检 测行程开关、安全开关或远程数字量信号。THMK-4055 可以通过两路RS485 接口,与上 位机进行实时通讯。THMK-4055 可直接与主流的组态软件连接,如组态王、三维力控、 MCGS、iFIX 等。THMK-4055 可直接与多种人机界面(HMI)相连,如威纶通触摸屏等。 THMK-4055 可作为PLC 的扩展开关量模块,如台达PLC、西门子S7-200 系列PLC 1.2THMK-4055 的特点 的特点 的特点 的特点 1.2.1 类型:8路输入,8 路输出;输入类型:湿节点,输出类型:集电极开路 1.2.2 十六路开关状态可在面板的LED指示灯上显示,直观方便 1.2.3 内置看门狗定时器,可实现定时输出控制,也可以实现故障出现时输出安全值 1.2.4 可外接数据监视仪,就地显示开关量状态,作为模块的人机界面使用 1.2.5 同时支持两种初始化设置方法:拨码开关设置和数据监视仪设置,使用方便 1.2.6 宽供电范围:+10V +30V1.2.7 隔离电压:3000V 1.2.8 隔离措施:CPU、模拟回路与开关量和供电、通讯等采用高速光电隔离 1.2.9 防雷电措施:信号输入端、电源输入端和通讯端口都有瞬态抑制元件 1.2.10 电源可靠性:支持双电源供电,提高供电网络安全系数 1.2.11 网络可靠性:双网络冗余,提供两路独立的RS485 1.2.12 软件兼容性:通讯协议兼容主流协议,同时支持研祥协议,ModBus 协议,PPI 协议 1.2.13 软件支持:支持组态王、三维力控、MCGS、iFIX 等主流组态软件。可作为PLC 的扩展模块,如台达PLC、西门子S7-200 系列PLC 等。可直接与多种人机界面 (HMI)相连,如威纶通触摸屏等。 1.2.14 功率:1.5w 1.2.15 安装方式: DIN 导轨 1.2.16 工作温度: -20~60
negative: <img><br>CPU 226这种模块在CPU 224的基础上功能又进一步增强,有24输入/16输出,主机输入和输出点数增到40点,大可扩展为248点数字量或35点模拟量;增加了通讯口的数量,通讯能力大大增强;它可用于点数较多、要求较高的小型或中型控制系统。<br>现在西门子公司新推出了一种增强型的CPU 226XM,它在用户程序存储容量上扩大到8K字,其他指标和CPU 226相同。<br>每一款主机模块上都集成了24V直流电源,可以直接用于连接传感器和执行机构。利用EEPROM存储存储程序和配置信息。用户数据可通过主机的超级电容存储若干天,电池模块可选,可使数据的存储时间延长到200天。可以用普通输入端子捕捉比CPU扫描周期更快的脉冲信号,利用中断输入,允许以极快的速度对信号的上升沿做出响应。速度为30 kHz的高速计数器可以编程,并具有复位输入端,多个独立的输入端,可同时用作加减计数,可以连接相应数量的相位差为90度的A/B相增量编码器。2路大可达20kHz的高频脉冲输出,可用以驱动步进电机和伺服电机以实现准确定位任务。可以用模块上的电位器来改变它对应的特殊寄存器中的数值,可以即时更改程序运行中的一些参数,如定时/计数器的设定值、过程量的控制参数等。实时时钟可用以对信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。