positive: 二、作用是什么 笼统的说可以说是预防肺炎的,细小的说就很多了。这种肺炎疫苗是经过提纯产生的一种抗体,这种抗体对于肺炎球菌有很好的预防作用,这23种血清,在人体中都可以形成免疫抗体。一般接种三周之后就会形成免疫特异抗体,保护性功能的时间虽然不明确,但是在研究中已经表明能够刺激产生的抗体有效期为五年左右。那么这种疫苗预防肺炎球菌引起的疾病效果更佳的明显。 三、不良发应 注射的地方会有短暂性的红肿疼痛的情况,还有伴随着发热发烧的问题出现,这说明疫苗在体内发挥了作用,还有就是严重的过敏反应,会导致荨麻疹以及血清病出现。毕竟这种疫苗的稳定性还不是特别的好,所以有些病变原因并不能查出。 其实这种疫苗的效果很好,只是并不算是成熟的疫苗,那么接种的过程中会出现意想不到的一些问题,当然这种问题还是少数的,但是安全性并不是百分之百的,注射的时候最好还是考虑清楚。
negative: 管道桥架的安装间距计算方法:<br>1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。<br>2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。<br>3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用￠6圆钢;风管长边>630mm时。应采用￠8或￠10圆钢。<br>4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。<br>5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。<br>6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。<br>7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。<br>8、风管不宜安装到与天花板接触。<br>9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。<br>10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。<br>11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。<br>12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。<br>13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。<br>14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。<br>15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。