positive: 90千瓦的电机可按下述计算方法,选用50平方铜电缆。<br>根据功率公式P=1.732UIcosφ有:<br>I=P/(1.732Ucosφ)<br>=90/(1.732X0.38X0.85)&#8205;&#8205;<br>=160A(按三相市电计算,功率因数取0.85)<br>查下面电缆载流量表,可选50平方的三芯铜电缆。
negative: 150kw 电源要用多大电缆? 在150v 电压下负载电缆? (1)电缆截面积=电流/安全载流量 (2)导线电流=((150KW/380V)/1.73)/0.85=268A (3)导线截面积=268A/3A/MM =89MM 如果只考虑 150KW 设备用电电缆不超过 50 米选用 95 平方毫米,如果要考虑设备会增添要选用 120 平方毫米 如果长度超过 50 米应选用 120 平方毫米。