positive: 魔棒工具和快速选择工具是基于色调和颜色差异来构建选区的工具,它们可以快速选择色彩变化不大,且色彩相近的区域。<br>前者通过单击来创建选区,后者则需要像绘画一样绘制选区。<br>1、用魔棒工具选取小新<br>魔棒工具的使用非常简单,只需在图像上单击,就会选择与单击点色调相似的像素。<br>当背景颜色变化不大,需要选取的对象轮廓清晰、与背景之间也有一定的差异时,使用魔棒工具可以快速选择对象。<br>按下Ctrl+O快捷键打开素材<br>选择魔棒工具,在工具选项栏中将“容差”设置为10,在人体左侧的背景上单击,选中背景。<br>执行“选择>反向”命令,反转选区,选中可爱的蜡笔小新和小白。<br>打开另一个文件,使用移动工具将小新拖入电视文档中,生成“图层1”,设置它的混合模式为“正片叠底”。<br>tips:<br>使用魔棒工具时,按住Shift键单击可添加选区;<br>按住Alt键单击可在当前选区中减去选区;<br>按住Shift+Alt键单击可得到与当前选区相交的选区。<br>2、魔棒工具选项栏<br>如下图为魔棒工具的选项栏。<br>取样大小:<br>用来设置魔棒工具的取样范围。<br>选择“取样点”,可对光标所在位置的像素进行取样;<br>选择“3x3平均”,可对光标所在位置3个像素区域内的平均颜色进行取样,其他选项以此类推。<br>容差:<br>容差决定了什么样的像素能够与鼠标单击点的色调相似。<br>当该值较低时,只选择与单击点像素非常相似的少数颜色;<br>该值越高,对像素相似程度的要求就越低,因此,选择的颜色范围就越广。<br>在图像的同一位置单击,设置不同的容差值所选择的区域也不一样,如下2图所示(分别设置该值为10和50的创建的选区)。<br>容差为10<br>容差为50<br>此外,在容差值不变的情况下,鼠标单击点的位置不同,选择的区域也不同。<br>连续:<br>勾选该项时,只选择颜色连接的区域;<br>勾选“连续”<br>取消勾选时,可以选择与鼠标单击点颜色相近的所有区域,包括没有连接的区域。<br>取消勾选“连续”<br>对所有图层取样:<br>如果文档中包含多个图层<br>勾选该项时,可选择所有可见图层上颜色相近的区域,<br>勾选“对所有图层取样”<br>取消勾选时,则仅选择当前图层上颜色相近的区域。<br>当前选择的是“图层1”<br>
negative: 1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。<br>停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。<br>2、配电变压器停送电操作顺序:<br>在一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。停电时先停负荷侧,从低压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。若发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。对于容量为200千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。<br>3、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。