positive: 90千瓦的电机可按下述计算方法,选用50平方铜电缆。<br>根据功率公式P=1.732UIcosφ有:<br>I=P/(1.732Ucosφ)<br>=90/(1.732X0.38X0.85)&#8205;&#8205;<br>=160A(按三相市电计算,功率因数取0.85)<br>查下面电缆载流量表,可选50平方的三芯铜电缆。
negative: 150型(150KVA)闪光对焊机输入线,由于焊机工作电流较大,不适合铝芯电缆。<br>应使用国标2根X25平方毫米的铜芯电缆,作为焊机输入电源线。