positive: 连接一台90kv千瓦的电机需要多大的电缆?90kw换算成载流量就是178A,根据电缆载流量表可以查出需要95平方电缆;下面就来介绍下如何计算电缆载流量及选用电缆型号,如果使用矿物电缆选择什么型号规格?<br>一、电缆载流量计算<br>一台90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏;算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A。<br>根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。<br>查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米,需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米 。<br>结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。<br>下面是低压电机功率、电流、电缆选型对应表:<br>二、矿物电缆选型<br>根据电缆载流量178A,BTTZ矿物电缆只有bttz-1x50平方符合,因为25平方以上BTTZ电缆都是单芯的,也可以选择其他矿物电缆如YTTW,BTLY,BBTRZ等,具体根据 它们的电缆载流量表来确定。<br>三、铝芯电缆选型<br>90KW的电机估算电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。当然每个人计算电流方式不一样,也可以查看电机上的使用说明书。<br>更多关于电缆型号知识请多关注电百科,盗载必究。
negative: <br>现在结婚的人,离婚率也是比比皆是,何况恋人之间呢?恋人之间的分手率那就不用多说了。<br>分手了,其实是不可能再次成为朋友了,如果真想继续做朋友,无非就是两个原因。<br>第一:还没有彻底放下对方。如果分手了,还想继续做朋友,这说明对于感情还是没有放下。<br>第二:对于这份感情仍抱有希望。觉得两人之间还有可能恢复的可能,分手了,基本再和好,还是会分手的。<br>有些人或许会反驳,觉得分手没什么啊,就是继续做单纯的朋友,人心隔肚皮,这种灵魂伴侣,那种无私的人是不存在的。<br>如果不是恋人关系,而是好朋友关系 ,因为酒精或其他情形下,发生了不该发生的暧昧关系。<br>这种关系的其实朋友也很难维持下去了,因为发生了就是发生了,永远是心里的一种疙瘩,放手,给对方给自己一个空间,才是最好的结局,不然,彼此纠缠,痛苦的还是你们自己。<br>