positive: 我公司电子企业现在负荷在65OA左右,还要加150A请问需要增容吗<br>0人已收藏<br>0人已打赏<br>0人已点赞<br>全部回复(4)<br>只看楼主我要回复<br>电力变压器低压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的1.445倍。也就是500*1.445=722.5A<br>电力变压器高压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的0.06倍。也就是500*0.06=30A<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>yxx5319LV2板凳<br>I=500/1.732*0.4 I=714A 650A的负荷功率因数0.8时容量是520KVA 长时间工作是不能用的,会烧毁,另外运行不经济,变压器的经济运行点是额定容量的80%左右,即:400KVA 571.2A远小于650A的负荷电流,建议你增容变压器。<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>67284982LV0地板<br>500*1.49=~720A,最大可以790A(超载10%),如果工作时间能错开,可以不加,否则要加的,或者原变压器补偿小,也可以加上补偿看看,具体依情况而定<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>720A电流...<br>看来要增容.<br>来自 PC回复举报<br>赞同0
negative: 炫速双源 CT是目前世界上最先进的CT设备之一。它采用两套64排图像采集系统,结合“飞焦点”技术,并且有超高的旋转速度,能够在极短的时间内完成扫描,为病人提供“绿色” CT 检查。它的特点是炫速扫描技术 (Flash Spiral),即大螺距的螺旋扫描,可以在一秒钟之内完成扫描,同时辐射剂量极低。<br>它的主要特色扫描技术如下:<br>炫速全胸扫描<br>完成全胸扫描(包括心脏冠脉在内)仅需 0.6 s,患者可无需屏气;可实现业界最大范围-48 cm的四维功能成像,<br>实现了亚 mSv 级“绿色”心脏成像。<br>75 ms 的时间分辨率以及高达 43 cm/s 的扫描速度使患者无需服用β-受体阻滞剂控制心率,并首次实现了无需屏气的亚 mSv 级“绿色”心脏成像。<br>纯谱双能<br>选择性能谱纯化技术(SPS)实现常规辐射剂量下的双能量成像。 凭借能谱纯化技术以及获得美国 FDA 上市许可的多项双能量临床应用,第二代双能量成像 将成为日常临床应用的完美选择。<br>辐射敏感器官的射线保护<br>可自动屏蔽螺旋扫描中的无效辐射,并首次针对辐射敏感器官实现特异性辐射防护技术。