positive: 四方的铜线可承载36A的电流,六平方铝线可承载42A的电流。<br>电线电流估算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。<br>2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。<br>3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
negative: 民警有智慧<br>邻里纠纷就地化解<br>“每天凌晨两点左右,楼上就会传来狗只蹦跳的声音。我被吵醒后,只能睁眼到天亮。和狗主人沟通了一年多了,一点都没用。”家住荷城街道泰华路的何小姐向河江警务室发来求助。<br>河江警务室警长陈化敦上门核实情况后,提醒狗主人马先生文明养狗,马先生同意了,但是没多久,何小姐反映“楼上依旧”。于是,陈化敦做了个“空间互调”的实验。<br>他让马先生把狗放出来,随后请其一起到楼下何女士家检查是否有噪音,此时楼上的确传来了声响。大家一分析,狗在笼子困了一整天,出笼后难免兴奋欢跃,狗爪与地板摩擦产生噪音。<br>马先生这才知道自己爱犬一个细微的习惯,竟然给邻居带来了这么大的困扰,于是向何小姐诚恳道歉,并表示会定期修剪狗爪。<br>陈化敦也请何女士到楼上参观,确认了狗平时的生活状态,也希望其能多加理解。<br>一段时间过去了,警务室再也没有收到何小姐的投诉。<br>空间互调,换位思考,最终达成邻里和谐,类似这样有智慧有温度的调解在高明社区、村居俯拾皆是。这不仅得益于有尽心尽力的社区民警服务社区、村居,更在于高明建立了高效的基层矛盾纠纷调解机制。