positive: 河南省各地区已经公布了中考成绩查询时间,来看看都什么时候查分吧。<br>成绩查询时间<br>郑州:7月8-9日<br>开封:预计在7月5日左右<br>洛阳:预计7月6日-7日<br>平顶山:预计在7月7日左右<br>焦作:预计在7月8日<br>鹤壁:预计7月6日<br>新乡:大约是7月5日<br>安阳:大约是7月5日<br>濮阳:大约是7月7日<br>许昌:预计7.8<br>漯河:7月4日<br>三门峡:预计在7月5日<br>南阳:预计是7月7日<br>商丘:预计7月8日<br>信阳:7月6日<br>中考录取原则
negative: 描述<br>零线与地线短路会不会跳闸的问题,这个要看具体情况具体分析,下面我给你做详细讲解。<br>一、如果电路中总开关是空气开关不是漏电开关的情况下,零线与地线对接是不会跳闸的。不管你接的是三相五线制还是三相四线制,空气开关都是不会跳闸,本人也现场拿电路已经测试过,有一定的说服性。<br>二、如果总闸是漏电开关的情况下,零线与地线对接会怎么样尼,经过测试,漏电开关发生了跳闸。为什么漏电开关上的零线与地线对接会跳闸尼,这个问题是个很专业性的问题了,可能很多做为电工从业者都不一定知道的。更别说非专业的朋友了,下面再做详细分析<br>这个时候,我们首先要了解漏电开关的跳闸原理,顾名思义就是漏电跳闸,漏电开关里面是由输入电流绕组和输出电流绕组构成,当输入电流和输出电流相等时,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电动势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸,只要微小的电流差,漏电开关就会发生跳闸。<br>那么在三相负载电路中,三相负荷如果平衡,零火线就等电位,零线就没有电压,但是实际电路中三相负荷不可能绝对均衡,所以零线就有了电压,当零线与地线对接后,这个电压就有了电流,相当于电路短路,所以会跳闸保护。零线和地线碰到一起,由零线返回的电流由地线流走,导致进入电流和返回电流不平衡,正负不能相互抵消,就会跳闸。<br>所以最后总结地线与零线对接漏电开关会跳闸,空气开关不会跳闸。