positive: 220v和380v交流接触器接线图解<br>接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;<br>1.只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,<br>2.电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。<br>3.在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。<br>4.原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。<br>5.380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。<br>380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。<br>220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。
negative: 肺鳞癌已经成为中国高发的肿瘤之一,但是由于国内缺乏筛查意识,很多患者就诊时分期比较晚,所以我们经常遇到的问题就是:肺鳞癌中晚期能活多久?晚期肺鳞癌能活多久?其实我们非常理解患者家属的心情,但是就一个肺鳞癌中晚期能活多久是很难回答的,中晚期肺鳞癌患者的预后,与患者治疗方式、心理状况、身体状况等等都有关系。 那现在我们就和大家一起分析肺鳞癌中晚期能活多久?哪些因素可以改善中晚期肺鳞癌患者预后。 什么是中晚期肺鳞癌? 按照目前肺癌第八版分期标准,肿瘤分期处于ⅢB或者Ⅳ期的患者,都属于中晚期肺癌患者。此类患者由于肿瘤过大,或者有转移,手术很难完整切除肿瘤,所以一般不建议手术。......