positive: 220v和380v交流接触器接线图解<br>接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;<br>1.只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,<br>2.电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。<br>3.在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。<br>4.原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。<br>5.380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。<br>380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。<br>220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。380v线圈都是接相线。220v的接触器一根零线一根火线。220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线,所以把主触头串联!其次就是控制电路线圈,也就是先要把零线直接接到A1上面,A2出来有两根线一根是接启动开关一根接常开头,启动开关的另一端接复位开关,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端,这很简单只要顺着串。最好要装一个热继电器,以保护水泵!
negative: 孩子如果一个多月了仍然有黄疸,这时候首先要先看一下孩子黄疸的水平到底有多高,如果孩子黄疸水平很高,超过或者达到了需要蓝光照射的标准,这个时候要针对这个比较高的黄疸水平做蓝光照射等相关的局部处理,帮助孩子尽快退黄。如果孩子黄疸水平不是特别高,这个时候是可以不需要做退黄处理的,也就是说针对黄疸本身不需要做任何的处理。除此之外,就是要注意寻找引起孩子黄疸的诱因,这个相对来说是更重要的。因为黄疸本身只是一个表现,所以如果孩子黄疸持续不退一定是有原发病或者诱因的存在,导致孩子持续存在黄疸,比较常见的像孩子可能吃母乳有母乳性黄疸,或者有病毒感染等等,所以要结合孩子其它的症状和必要的实验室检查来帮助确认引起孩子黄疸的原发病是什么,然后针对原发病做相应的对因治疗,当孩子的原发病彻底治愈之后它的黄疸也会随之彻底的消退。