positive: 380v接触器的控制线圈控制电压为380V,所以只要保证时控开关输出的“火”与接触器控制线圈的“火”不是同一相电即可,可以用万用表识别。<br>调到~600V档位,一只表笔接时控开关输入“火”,另一只表笔在接触器的三相输入中找另一个“火”,当万用表显示电压为零的时候说明此相与时控开关输入“火”是同相,记住这根线不用即可。剩下的两根相线可以随意取一根接在交流接触器控制线圈A2端,时控开关输出“火”接线圈A1端即可。
negative: 将Z一直与电机接通,U1 U2分接开关1 2,V连接两个开关另外的点,构成开关1 2并联<br>这是正反转遥控开关(3路)接卷帘机(正反转电机)电路图,您可以借鉴一下<br>西门子PLC程序如下图:2.解释:其中I0.0为正转按钮,专I0.1为反转按钮,I0.2为停止按钮;Q0.0、Q0.1为PLC输出 接两个交流接触属器KM1、KM2来控制电动机正反转。3.三菱PLC程序如下图:4.解释:其中X000<br>西门子PLC程序如下图:2.解释:其中I0.0为正转按钮,专I0.1为反转按钮,I0.2为停止按钮;Q0.0、Q0.1为PLC输出 接两个交流接触属器KM1、KM2来控制电动机正反转。3.三菱PLC程序如下图:4.解释:其中X000<br>220电压的一般蓝色代表零线,所以应该是红、蓝或黄、蓝这样接。。<br>220电压的一般蓝色代表零线,所以应该是红、蓝或黄、蓝这样接。。