positive: 有6个接线柱的三相异步电机,通常是用于把电机的3个绕组即6个断头,通过接线柱上上的端子连接成两种接法,也就是星形将接法和三角形接法。<br>看一下实物电机接线柱的接线<br>下图我是在网络上随便找的一个电机接线盒接线柱的接线图,我进行了标注:<br>这就是电机内接线盒的图片,可以看到通常就是U1,V1,W1, U2, V2, W2,这样的6个接线柱,图的左边圆圈①处,我用紫色线框框出来的W2,U2,V2这个3个接线柱是被铜片连接起来了,由此就组成了星形连接。<br>图片的右侧圆圈②处,W2和U1被一个铜片连接,U2和V1被一个铜片连接,V2和W1被一个铜片连接,这样三个绕组的首尾想连接起来,由此构成了三角型连接。<br>从这个图片上还能得到的信息是3KW以下功率的三相异步电机是建议将绕组连接成星形接法,而3KW以上功率的三相异步电机电机是建议接成三角形接法的。<br>进一步看一下绕组的接法<br>我画了一个不太形象的绕组接线图,如下:<br>电机内部的绕组中,U1和U2是三相绕组中第一个绕组线圈的2个抽头;V1和V2是三相绕组中第二个绕组线圈的2个抽头;W1和W2是三相绕组中第三个绕组线圈的2个抽头。这样3个绕组线圈就出来6个抽头的接线柱。<br>图中星形接法的时候就是让3根绕组的一端短接起来,而三角形接法的时候就是让3根绕组抽头的首尾两端依次相接,去组成一个环形,更形象的就是三角型,我画成矩形了,呵呵,其实只要是首尾相接,组成环形就好。<br>图中的L1,L2,L3就是给电机供电的三相电进线。
negative: <br>1 摇表电压的选择500伏电压的电动机,选用500伏兆欧表测量;500~1000伏电压的电动机,用1000伏兆欧表测量;1000伏电压的电动机,用2500伏兆欧表测量。<br>2 摇表的检查开路试验在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。短路试验将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。<br>3 电动机的检查——停电、放电测试前,必须将电动机接地放电。决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。<br>4 接线,读数,判断将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。先测量电动机三相绕组之间的电阻值,将L端和E端分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表1分钟后,读取表针稳定的指示值。再测量电动机每相绕组与机壳的电阻值,注意E端接到机壳或附近接地点上。低压电动机的电阻值应不小于0.5兆欧;高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧。<br>