positive: 铜芯电缆70平方毫米能载250千瓦。能带若干好多功率与导线的载流量物质关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设情况、敷设方式、配电间隔等物质直接关系的。这里你没物质说明两个重要的参变量,电缆导线的材质是铜芯还是铝芯的,绝缘材料是材质是什么等。<br>w韩式半永久妆容w<br>70平方铜电缆能带149千瓦,70平方铝电缆能带135千瓦。电缆的平安载流量跟电位差品级、负荷性质 、须逐个系数 、功率原因 、导线商品规格、电缆材质等有关系,区分的参变量和情况,载流量区分。愿意我的响应能帮到你。<br>w果果乐园<br>70平方铜电缆能带148千瓦,70平方铝电缆能带138千瓦。 计算方法: 1、70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。 2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571W。 3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V,线路电阻R=0.0175*L*1.7/70=30/电流,故,铜线电流=30*70/0.0175/L/1.7(A)。根据20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m,同理可得,铝线电流=30*70/0.0283/L/1.7(A)。所带功率仍按第1、2条计算。 希望我的回答对您有帮助
negative: 出现问题他们才会及时的处理,钱都给了,人也就找不着了。<br><img><br>家里刚装修完,就是用这牌子的,有3.41kg。<br><img><br>一般来说,可用在空调、电热水器等大功率的电器上。<br><img><br>灯线的话 1.5 完全没问题 1.5平 就线径来说 能承受 3000来瓦 6<br><img><br>只要能分开颜色就行啊~现在的价格 2.5的再105-115之间 4的再165-190之间(电线有好... 一般像在北京昌平这边1500左右~ 注 本人是做家装的!嘿嘿~~希望能给楼主帮助!<br><img><br>要算多少电线,这个要根据以下规则去计算: 1,房间布局,布局不一样,那么走的线路就不一样; 2,房间的电器配置,不同的电器功率大小,电器的位置不一样,那么布线也不一样; 3,你要采用的控制回路方式,比如按照每个功能空间严格区分,还是...8