positive: 1, 三相25平方多心铜线能带多少瓦<br>三相25平方多心铜线能带63千瓦。计算方法如下:因为25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。所以其可带的功率为P=1.732*380*120*0.8=63KW。各型号的单芯铜线所带电流的值如下所示:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。<br>2, 三相25平方铜钱能承受多少千瓦<br>铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW<br>3, 25平方电缆能带多少千瓦<br>经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线理论能承受的最大功率为:P=√3*U*I*cosφ=1.732*380*126*0.85=70kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ 【P=√3*线电压U(380V)*线电流I*功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3*相电压*相电流*功率因数COSΦ 【P= 3*相电压U(220V)*相电流I*功率因数COSΦ】注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。<br>4, 25平方三相四线铜线,能承受多少千瓦?<br>1平方大概可以通过6按的电流如果是380伏电压,则总功率就是380*25*6等于57000w。补充:导线的载流量主要取决于产品的最高允许温度,同时也与导线通电的工作状态(长期固定负载、变负载、间断运行等)及环境温度有关。给出的载流量,是指长期稳定负载连续运行的允许最大工作电流,没有计算公式,需查表或根据经验判断。25平方三相四线铜芯电缆的最
negative: 线 线经(平方) 系数 电流(A) 220V(KW) 单向功率 ≤2.5(平方) 4(平方) 6(平方) 10(平方) 16(平方) 25(平方) 35(平方) 50(平方) 70(平方) 95(平方) 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 2 ≤22.5(A) 32(A) 42(A) 60(A) 80(A) 100(A) 122.5(A) 150(A) 175(A) 190(A) 径 电流 电压 功率因数 (0.85) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 表 根号3 (1.732) 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 380V(KW) 三相功率 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4.95(KW) 7.04(KW) 9.24(KW) 13.2(KW) 17.6(KW) 22(KW) 26.95(KW) 33(KW) 38.5(KW) 41.8(KW) 22.5 32 42 60 80 100 122.5 150 175 190 12.58(KW) 17.9(KW) 23.49(KW) 33.56(KW) 44.75(KW) 55.94(KW) 68.53(KW) 83.91(KW) 97.9(KW) 106.29(KW) 此表数据按常规估算。