positive: 50米距离不需要增大线号。148KW电流=148000/380/1.732/0.8=281A<br>120KW电流=120000/380/1.732/0.8=228A<br>按表选线。
negative: 查额定安全电流表壳知,120平方安全电流约为220A。即W220×38083600.可以版承载80千瓦以下的权功率<br>一平方毫米的铜线在百米以内三相电可以带1.8--2千瓦,单相电可以带0.77--0.88千瓦,参考一下那得看是否是散线...如果单根的话10千瓦不在话下<br>一平方毫米的铜线在百米以内三相电可以带1.8--2千瓦,单相电可以带0.77--0.88千瓦,参考一下那得看是否是散线...如果单根的话10千瓦不在话下<br>负荷100 kW线路电流大约200A,如果用聚氯乙烯绝缘的单芯铝导线BLV在空气中明敷设(架空)专70平方毫米就够了(长期载流属电流205A),如果线路长或走封闭桥架考虑95平方毫米安全;如果穿管敷设需要120平方毫米(穿铁管195A,穿塑料管180A)。<br>负荷100 kW线路电流大约200A,如果用聚氯乙烯绝缘的单芯铝导线BLV在空气中明敷设(架空)专70平方毫米就够了(长期载流属电流205A),如果线路长或走封闭桥架考虑95平方毫米安全;如果穿管敷设需要120平方毫米(穿铁管195A,穿塑料管180A)。<br>120平方四芯铜电缆承载210电流。根据口诀,120平方铜电缆的安全载流量相当于150平方铝电回缆答的安全载流量<br>120平方四芯铜电缆承载210电流。根据口诀,120平方铜电缆的安全载流量相当于150平方铝电回缆答的安全载流量<br>理论最大能承受60千瓦。