positive: 连接一台90kv千瓦的电机需要多大的电缆?90kw换算成载流量就是178A,根据电缆载流量表可以查出需要95平方电缆;下面就来介绍下如何计算电缆载流量及选用电缆型号,如果使用矿物电缆选择什么型号规格?<br>一、电缆载流量计算<br>一台90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏;算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A。<br>根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。<br>查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米,需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米 。<br>结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。<br>下面是低压电机功率、电流、电缆选型对应表:<br>二、矿物电缆选型<br>根据电缆载流量178A,BTTZ矿物电缆只有bttz-1x50平方符合,因为25平方以上BTTZ电缆都是单芯的,也可以选择其他矿物电缆如YTTW,BTLY,BBTRZ等,具体根据 它们的电缆载流量表来确定。<br>三、铝芯电缆选型<br>90KW的电机估算电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。当然每个人计算电流方式不一样,也可以查看电机上的使用说明书。<br>更多关于电缆型号知识请多关注电百科,盗载必究。
negative: 定价:是图书封底定价。划线价:划线价为参考价,划线价格可能是图书封底定价或该商品曾经展示过的销售价等,由于地区、时间的差异化和市场行情波动,划线价可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。折扣:折扣指在图书定价基础上计算出的优惠比例或优惠金额。如有疑问,您可在购买前联系客服咨询。异常问题:如您发现活动商品销售价或促销信息有异常,请立即联系我们补正,以便您能顺利购物。<br>好评率<br>全部好评中评差评有图评论<br>精彩评论