positive: 1, 三相25平方多心铜线能带多少瓦<br>三相25平方多心铜线能带63千瓦。计算方法如下:因为25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。所以其可带的功率为P=1.732*380*120*0.8=63KW。各型号的单芯铜线所带电流的值如下所示:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。<br>2, 三相25平方铜钱能承受多少千瓦<br>铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW<br>3, 25平方电缆能带多少千瓦<br>经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线理论能承受的最大功率为:P=√3*U*I*cosφ=1.732*380*126*0.85=70kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ 【P=√3*线电压U(380V)*线电流I*功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3*相电压*相电流*功率因数COSΦ 【P= 3*相电压U(220V)*相电流I*功率因数COSΦ】注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。<br>4, 25平方三相四线铜线,能承受多少千瓦?<br>1平方大概可以通过6按的电流如果是380伏电压,则总功率就是380*25*6等于57000w。补充:导线的载流量主要取决于产品的最高允许温度,同时也与导线通电的工作状态(长期固定负载、变负载、间断运行等)及环境温度有关。给出的载流量,是指长期稳定负载连续运行的允许最大工作电流,没有计算公式,需查表或根据经验判断。25平方三相四线铜芯电缆的最
negative: 空调的电线选择要看电流,看电流,看电流!<br>为什么看电流呢?因为导线的线径大小决定了载流量的大小,就是说多大的电线能承受多大的电流。<br>而用电器的用电大小都是通过电流形式来表现出来的。<br>回到主题,一台1.5匹的空调电流大概在5安左右,一般空调外机铭牌上都标有的。没有的话或者用钳表测量,或者查相应匹数的电流数据经验表。<br>10台空调就是50安左右,启动的时候电流大概大三倍,又不可能所有的空调同时启动。<br>25平方的铜线根据电工口诀“十下五,百上二,二五,三五四三界”可知,25平方的铜线相当于35平方铝线,就是一个平方承受3安,35×3=105安电流。所以选择25平方的铜线来用在这10台空调上是一种浪费。<br>10平方铜线等于16平方铝线的安全载流量,口诀中没有提及16平方铝线的载流量,我们可以推算,大概介于10平方和25平方之间,也就是电流在50安到100安之间,这个载流量正好符合10台空调的运行电流。<br>经过计算,10台空调用10平方铜线或者16平方的铝线合适。<br>一点五匹空调正常工常时电流在五安左右。十一台也就不到六十安电流,制热时稍高些,十六平方铜芯线可以长期稳定通过八十安到九十安电流(这里受地区气温影响,海南八十安,北方九十安)。