positive: 很多人不相信三相380V电机经过简单改装,就可以在单相220伏电源供电条件下使用。我开始一度也以为要重新换绕组才能解决问题,实际上是完全不需要的,这个要从一个抠门小气的老板说起了,他让我改变了这个观念,并让我掌握了这个简单的改装方法,下边分享一下。<br>1一个故事引起的改装<br>几个月前,一位在消防器材公司打工的朋友找到我,说他们公司买了一台给灭火器试压的机器,但是自打买回来以后好几个月都没有使用过。那两天安监部门要来检查,于是他们就把那台试压机安装到位,准备接受上面的检查。但是那台试压机配套的电机是三相的,功率1.5KW,4极,而他们那里没有三相电,老板要他找个人给看看,他也就找到我了。<br>我说,这个不是太现实的吧,直接换电机不就得了,老板说换电机要考虑尺寸问题,另外更换了配件万一被消防部门查到了更加麻烦。我又提建议,叫他单独敷设一条三相线路,大约二三十米电线就够了。老板舍不得花那钱,老板嫌拉三相电太费事,就要求利用现有的条件和资源来解决问题。他告诉我有人成功改装过的,就是用单相220V运行三相380伏电机,一点问题都没有,我只好硬着头皮钻研了。<br>首先我想到的是加装变频器,但是变频器本身不能升压,那怎么办呢,回想以往自己修理三相380伏变频器的时候,都是先加装一个单相220伏变单相380伏的变压器,这样变成了单相380伏电源,然后另外找一个三相380伏的变频器,接入这个单相380伏电源,三相380伏的变频器输出电压直接控制3相380伏电机,基本接线图如下:<br>有人会问,三相变频器,用单相380伏供电没有问题吗?大部分变频器不会有报警,少部分有报警但是可以通过软件设置关闭,其实变频器输入部分,就是一个全部整流电路,单相输入没有问题,只是功率没有那么大而已,完全可以用,用2.2KW的变频器带1.5KW电机,也就是1000元不到的成本,加上一个变压器,大概就是1000多元了,不算贵,只是那个抠门的老板摇摇头,说太贵了,而且他那个地方空间小,不好摆放变频器和变压器,我只有另外想办法了,后来查到原来可以加电容改变相位来形成旋转磁场,这种方法比较适合小功率电机了,而且价格便宜,安装上不需要很大空间。<br>2改接原理<br>三相异步电机是利用三相互隔120°角度的平衡电流,通过定子绕组时产生一个随时间变化的旋转磁场,以驱使电动机运转工作的。在谈到三相异步电机
negative: 病情描述(发病时间、主要症状、症状变化等):<br>手腕在某个角度酸疼怎么回事<br><img><br>问题分析:腕关节腱鞘炎可能大,手腕用力过度,腕关节腱鞘造成损伤,在损伤基础上引起炎症,故常出现腕关节疼痛,提东西时感到腕关节无力。常用的治疗方法是理疗,但比较快速见效而又不易复发的治疗是局部封闭疗法。其药物是用百分之一普鲁卡因二至三毫升加入强的松龙十二点五毫克,一般封闭一两次即愈,两次封闭间隔时间可三至六天左右。 另外一定要注意休息腕关节。