positive: 最新回答<br>4平方的铜电线穿塑料管敷设允许安全载流量是25(A) ,一般家用电器都使用220伏单相电,根据公式:功率=电压×电流 那么220×25=5500(W) 4平方的铜电线能带5500瓦的电器。<br>4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。建议总进线最好用6-10平方线。<br>10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。<br>16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。<br>25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。<br>希望我的回答对您有所帮助。<br>4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;<br>4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。<br>在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
negative: *进口非特殊用途化妆品应标注进口化妆品的卫生许可备案文号。<br>*特殊用途化妆品应标注特使用途化妆品批准文号。<br>1、非特备案文号的标示<br>非特化标示备案文号时,以“备案文号”,“进口非特殊用途化妆品备案文号”等为引导词或不标示引导词,然后标示其文号。<br>示例:<br>备案文号:国妆备进字J2018XXXX<br>注意:现各地区(以上海为例)网备的产品为:<br>备案文号:国妆网备进字(沪)2019XXXXXX<br>2、特化批准文号的标示<br>特殊用途化妆品标示批准文号时,以“批准文号”,“进口特殊用途化妆品批准文号”等为引导词或不标示引导词,然后标示其文号。<br>示例:<br>批准文号:国妆特进字J2018XXXX<br>注意:切勿将“国妆备进字”“备案文号”等标示于特殊用途化妆品上,反之亦然。