positive: 判断交流接触器好坏主要三个方面:交流接触器线圈好坏,主触点好坏,辅助触点好坏,下面是具体操作步骤:<br>一、线圈好坏判断:<br>常见的接触器线圈电阻一般为几百欧,注意万用表的量程,电阻档2K欧姆!<br>二、主触点好坏判断:<br>万用表蜂鸣档或者二极管档测量,注意万用表量程,留意测量前后触点变化,3对主触点都是常开点NO,动作后闭合!<br>三、辅助触点好坏判断:<br>万用表蜂鸣档或者二极管档测量,注意万用表量程,留意测量前后触点变化,辅助常开点NO,动作后闭合,常闭点NC,动作后断开,以常开点NO为例:<br>总结:进行了以上判断,如果都正常的话,我们就可以大致认为交流接触器是好的,否则就需要更换交流接触器,如果你有更好的方法,可以在评论区留言,一起探讨学习!
negative: <img><br>1、电流互感器选择与检验的原则<br>1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压<br>2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化<br>3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度<br>4)校验动稳定度和热稳定度。<br>2、电流互感器变流比选择<br>电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。<br>电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。<br>一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。<br>3、好坏测量方式<br>如果你有钳表和电流表很好办,先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路工作,电流互感器输出直接接5A电流表,用钳表测母线的实际电流,对比电流表的电流,知道互感器的倍数乘以电流表应与钳表差不多,误差太大就有问题了<br>常见回答:<br>(哪一种更贴切一点?)<br>如何鉴别电流互感器好坏?<br>第一种回答<br>针对高压电流互感器:电流互感器的二次回路中只能带很小的阻抗,因此在正常工作时趋短路状态,声音很小,而故障时声音较大。接地应良好,对电容型电流互感器一次绕组末屏引出线应可靠接地。油浸式互感器应不会出现渗油现象。另外,当电流互感器二次绕组或回路短路时,电流表、功率表指示为零;电流互感器二次回路开路时,故障点端子会击穿冒火。<br>进行以下测量:<br>1、绕组的绝缘电阻;<br>2、介质损失;测量值应符合相关规定<br>第二种回答<br>1,外观:电流互感器外壳、绝缘、线圈等是否有老化、电击、烧焦等痕迹.以下是指500V以下的电流互感器,用500V兆欧表检查.<br>2,初级线圈通路,不能断路.<br>3,次级线圈通路,不能断路.<br>4,初级线圈与次级线圈不能通路.<br>5,用500V兆欧表检查绝缘电阻,初级线圈与次级线圈对外壳绝缘大于0.38兆欧.<br>6,用电流夹钳表监测电流比值是否正确.(主要是检查线圈内部匝间是否有局部短路现象).