positive: 220v和380v交流接触器接线图解<br>接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;<br>1.只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,<br>2.电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。<br>3.在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。<br>4.原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。<br>5.380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。<br>380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。<br>220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。380v线圈都是接相线。220v的接触器一根零线一根火线。220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线,所以把主触头串联!其次就是控制电路线圈,也就是先要把零线直接接到A1上面,A2出来有两根线一根是接启动开关一根接常开头,启动开关的另一端接复位开关,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端,这很简单只要顺着串。最好要装一个热继电器,以保护水泵!
negative: 1.实验室检查:大多数病人白细胞计数可升高到(10~20)×10^9/L甚至以上,中性粒细胞比例常超过80%~90%,可发生核左移。也有部分病人白细胞无明显升高,多见于单纯性阑尾炎或老年病人。尿检查一般无阳性发现,如尿中出现少数红细胞,提示炎症可能累及输尿管或膀胱。血清淀粉酶及脂肪酶测定以除外急性胰腺炎;β-hCG测定以除外异位妊娠所致的腹痛。2.影像学检查:①站立位腹部平片可见盲肠及回肠末端扩张、积气或液气平,右侧腰大肌影模糊,有时也可以看到腹腔游离气体出现,但量一般不会很多,偶可见钙化的粪石和异物影,可帮助诊断;②诊断特别困难时可做CT检查,可以发现阑尾增粗及其周围的脂肪垂肿胀,见于90%左右的急性阑尾炎病人;③B超有时也可以发现肿大的阑尾或脓肿,但可靠性低于CT。随着腔镜技术的成熟与普及,临床上应用腹腔镜(laparoscopy)或后穹隆镜(culdoscopy)检查诊断急性阑尾炎者在逐渐增多,确诊后可同时做阑尾切除术。