positive: 经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,<br>则该线理论能承受的最大功率为:<br>P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×126×0.85=70kW。<br>三相电中的电功率的计算公式:<br>1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】<br>三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】<br>注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。
negative: 3P空调制冷的功率是1860W,制热功率1780W(电热1800W),根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、,制热3.58度<br>2.5平方电线带不动3P空调。3P空调制冷的功率是1860W,制热功率1780W(电热1800W),根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、,制热3.58度<br><h3>2.5电线带3p空调可以吗</h3><br>3P空调有单相和三相的,如果是三相的2.5平方够了,如果是单相的药4平方线。2.5mm2的导线最大的电流是17a,<br>3匹空调器的电流是12a,<br>应该可以带动的,但是如果从你家配电箱到空调器的线路长的话,就要用4mm2的导线。