positive: 380v接触器的控制线圈控制电压为380V,所以只要保证时控开关输出的“火”与接触器控制线圈的“火”不是同一相电即可,可以用万用表识别。<br>调到~600V档位,一只表笔接时控开关输入“火”,另一只表笔在接触器的三相输入中找另一个“火”,当万用表显示电压为零的时候说明此相与时控开关输入“火”是同相,记住这根线不用即可。剩下的两根相线可以随意取一根接在交流接触器控制线圈A2端,时控开关输出“火”接线圈A1端即可。
negative: 一般灯泡啊什么的用的是220的(这个是星型连接),而电动机啊什么的用电是380的(这个是三角型连接)。<br>单说380V比220V的电压高。人手触及380V的电线每条电线都会触电,而触及220V的电线则一条会触电,一条不会。220V是相线(火线)和地线(零线)之间的电压。380V是三相电路中的任意两根相线(火线)之间的电压要将220V提升到380V在三相四线制供电回路中取任意两根相线(火线)就行单相线路中只有用升压设备(升压变压器)改变电压了。