positive: 3相电机380v怎么接线_380v三相电机接线图<br>三相异步电动机定子一般有三个对称的绕组,先要分清首尾端,首尾首尾联接称三角形联接,只能接入220V电压;三尾(或三首)接成一点,另外三首(或三尾)可分别接入A、B、C三相380V电压,称为Y形接法;当电动大于20KW以上不能直接启动时,多数都是利用三角形接法降压启动后转为Y形接法运行。<br>380v电机怎么接线<br>单相电机的接线方式有两种,分别对应380V与220V的电压.最近一位客户就遇到这样的情况.采购WB85-LD-59-180共计10套.
negative: <br>1 摇表电压的选择500伏电压的电动机,选用500伏兆欧表测量;500~1000伏电压的电动机,用1000伏兆欧表测量;1000伏电压的电动机,用2500伏兆欧表测量。<br>2 摇表的检查开路试验在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。短路试验将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。<br>3 电动机的检查——停电、放电测试前,必须将电动机接地放电。决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。<br>4 接线,读数,判断将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。先测量电动机三相绕组之间的电阻值,将L端和E端分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表1分钟后,读取表针稳定的指示值。再测量电动机每相绕组与机壳的电阻值,注意E端接到机壳或附近接地点上。低压电动机的电阻值应不小于0.5兆欧;高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧。<br>