positive: 1、90千瓦的电机大约需用95平方毫米铝芯电线,或50平方毫米的铜芯电线。<br>2、90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。<br>3、通常铜芯电线每平方允许通过4A电流,铝芯电线每平方允许通过2A电流,因此理论上90千瓦电机大约需用到45平方毫米的铜芯电线或90平方毫米的铝芯电线。<br>希望通过阅读本文之后,大家能够对此有所了解。90千瓦电机用多大的电缆,大家也可咨询专业的电工。
negative: <img><br>建筑楼层总共电器设备加起来有120kw千瓦用电需求,需要进线的电缆平方多大?下面就来介绍下120kw千瓦电器设备要多大平方的电缆线?<br>一、电缆平方数计算<br>电缆平方是根据电缆载流量表选择的,通过120kw千瓦可以算出设备需要电缆的载流量,然后根据电缆载流量表选择电缆型号规格。<br>由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:<br>I=120/(1.732x0.38x0.85)=215A(用三相市电计算,功率因数取0.85)<br>由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值215A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=167A。由表可查得120kW千瓦需要的电缆规格:单芯电缆可选50平方铜线;三芯电缆应选70平方铜线。<br>二、铜铝缆载流量表<br>1、YJV电缆载流量表:<br><img><br>2、VV电缆载流量表<br><img><br>三、电缆载流量估算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>更多关于电缆平方选择知识请多关注电百科,盗载必究。