positive: 10平方铜线能带多少瓦<br>线路不远的话,安全载流50A外贸网,三相负载可带25千瓦,单相负载可带11千瓦,<br>25平方铜线的最大负载能带多少?<br>2.5mm就是10a,4就是16a,那么估计25就是125a左右必读,最大负载要看你是溶性负载,还是感性负载了,溶性负载有补偿,感性负载消耗电流。 100A电流是没问题的 要看你的线的长度,详细点吧<br>铜线多少平方怎么算可以带多少KW.比如6平方。它的公式是怎。<br>不能说带多少千瓦,只能说可以承受多大电流,千瓦是功率单位,是电流和电压的乘积。比如6个平方(毫米),能承受48A的电流,但是功率就要看是多大的工作电压了。如果是220V,那么就可以带220*48=10560W=10.56KW 附加铜线线径和电流的计算公式 铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 。
negative: 空调的电线选择要看电流,看电流,看电流!<br>为什么看电流呢?因为导线的线径大小决定了载流量的大小,就是说多大的电线能承受多大的电流。<br>而用电器的用电大小都是通过电流形式来表现出来的。<br>回到主题,一台1.5匹的空调电流大概在5安左右,一般空调外机铭牌上都标有的。没有的话或者用钳表测量,或者查相应匹数的电流数据经验表。<br>10台空调就是50安左右,启动的时候电流大概大三倍,又不可能所有的空调同时启动。<br>25平方的铜线根据电工口诀“十下五,百上二,二五,三五四三界”可知,25平方的铜线相当于35平方铝线,就是一个平方承受3安,35×3=105安电流。所以选择25平方的铜线来用在这10台空调上是一种浪费。<br>10平方铜线等于16平方铝线的安全载流量,口诀中没有提及16平方铝线的载流量,我们可以推算,大概介于10平方和25平方之间,也就是电流在50安到100安之间,这个载流量正好符合10台空调的运行电流。<br>经过计算,10台空调用10平方铜线或者16平方的铝线合适。<br>一点五匹空调正常工常时电流在五安左右。十一台也就不到六十安电流,制热时稍高些,十六平方铜芯线可以长期稳定通过八十安到九十安电流(这里受地区气温影响,海南八十安,北方九十安)。