positive: 立式空调柜机功率一般多大空调的功率跟空调的大小没有关系,是空调的制冷量的大小,功率大小也不同,能效比和功率大小也不一样,制冷与制热的功耗不同。通常一匹空调制冷功率是800瓦上下,每小时消耗的电量是0.5-0.8度之间,制热功率与辅电功率加在一起一共是1400瓦上下,每小时耗电量在0.7-1.4度之间。一般家用空调功率是3200W,用国际单位来算的话就在乘以1.162,这样1匹空调制冷量应该是2000大卡乘以1.162等于2324瓦,瓦就是表示制冷量,那么1.5匹的就是2000大卡乘以1.5再乘以1.162等于3486瓦,就这样计算基本上可以判断空调匹数与制冷量,通常2200W到2600W是1匹,4500W-5100W是2匹。
negative: 最佳回答<br>功率因数一般按0.85计算,那么 p=√3uicosφ==√3*380*63*0.85=35244.468w≈35kw 三相空气开关63a能承受35kw功率负荷<br>目前已知电器设备总千瓦数在70~80千瓦之间,63A三相电该怎么分配合理?.<br>63A的单相空开可以接小于13千瓦的电器。63A的三相空开可以接小于35千瓦的电器。63A单相空开:根据公式:电功率等于电压乘以电流 P=UI 那么:电功率=220*63=.<br>房东那边供网吧的断路器是63A的,很担心会不会负荷不起自动跳闸,特别现.<br>你好!最大负荷63A电流,每千瓦电流是4.5A,不知你同时用电多少,自己算吧,看你的总负荷,最低得63A的,否则经常跳闸也影响使用。如果对你有帮助,望采纳。<br>63A电流以0.85计算的话63*220*0.85 大约为12个千瓦 每相为12千瓦<br>只能承载约11kw(千瓦)的负载。如果是电压220v电源的63a空开,电力容量约为(220*63)=13.86kw(千瓦)。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125.<br>220v,63A,相当于视在功率13860VA,按照功率因数0.85估算,可以长期承载11781W。<br>房东那边供网吧的断路器是63A的,很担心会不会负荷不起自动跳闸,特别现。<br>15KW的电流在60A左右,你的63A是不够用的。换个100A的吧。