positive: 4平方的线在三相电路(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw。在单相电路(220v)时不应大于,铜:10kw;铝:7kw。<br>国家标准4平方的线载流量是30A,负荷6千瓦,8千瓦差不多就有些发热了。国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。<br>按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
negative: <h2>最新回答</h2><br>4平方毫米乘以100米等于 400立方厘米。铜的比重是每立方厘米8.9克左右,因此4平方的铜线100米约有铜3560克左右。。<br>3天前<br><h2>懂的介绍下,25平方毫米电线价格是多少</h2><br>价格不等,参考25平方毫米电线价格:1. 25平方毫米硅橡胶绝缘及玻璃纤维编织耐高温安装电线 1859元2.通达牌电线电缆/多芯双塑25平方毫米 1600元3.正泰电线电缆 软电线 国标铜芯线 BVR 25平方 1380元以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准<br><h2>电线有2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米等多种,有的说家里全部要用4平方毫米,有的说空调线要用6平方毫米,如何选用电线既安全又不浪费</h2><br>照明用1.5,插座2.5,空调热水器用4,基本都可以了,没必要全部用4平方。 照明用1.5,插座2.5,空调热水器用4,基本都可以了,没必要全部用4平方。<br><h2>哪位可以告诉50平方毫米电线芯直径有多少</h2><br>您好,根据我的了解50平方毫米电线芯一般都是有19根铜丝组合而成的,国标每根铜丝的直径为1.87mm,合在一起(电缆芯)的直径为8.60mm。你可以参考下,希望能帮到您。<br><h2>哪位朋友知道4平方毫米电线直径是多少</h2><br>约15.35mm<br><h2>谁晓得4平方毫米电线直径是多少</h2><br>据我了解4平方毫米电线直径根据公式计算线截面转换线径: D=1.13×根号(平方)=1.13×根号4=2.26(mm)。导体直径:2.25mm BV线直径:3.6~4.4MM。希望能对你提供帮助。<br><h2>家装火线和零线是用4平方毫米铜芯线,地线用2.5平方毫米铜芯线,对于承载功率有没有影响</h2><br>对承载功率不影响,地线不过电的,地线有电的话就漏电了,漏电保护器会跳闸的,一般家用电器也没有大电流超过2.5平方线的承载能力的。<br><h2>2平方毫米电线的直径有多大</h2><br>设直径为d 毫米(mm) 则π*(d/2)^2=2 所以, d=根号下(8/π)希望回答可以帮到你<br><h2>1平方毫米电线电流大约是多大</h2><br>一平方毫米铝芯电线理论能安全载流量大约是2-8A电流,综合考虑敷设方式、质量、环境、长度、截面积(截面积越大,每平方毫米的载流量相应的越小)按0.8倍计算。铜芯线按1.3倍。<br><h2>8毫米厚度隧道防火涂料一平方要多少斤</h2><br>8毫米厚隧道防火涂料规情况每平米5公斤同厂家材料施工损耗略同###8mm厚度隧道防火涂料平米概要用5kg防火涂料<br><h2>六平方电线多少钱一百米</h2><br>那要看你买什么型号的,有护头线,单头线,护头线100米650元,单股芯的则在500元一百米。而三股芯的则在1500元一百米,因为型号的不同而有差异;希望我的回答能够对您有所帮助。价格来源网络,仅供参考。<br><h2>四平方毫米的铜线一百米要多少铜</h2><br>4平方毫米乘以100米等于 400立方厘米。铜的比重是每立方厘米8.9克左右,因此4平方的铜线100米约有铜3560克左右。