positive: 70平方电缆的直径、载流量计算公式及具体参数查询表,根据电缆种类不同参数也不一样,这里就介绍铜缆的70平方电缆的型号规格及外径、载流量表等。<br>一、70平方的电缆外径是多少?<br>70平方1芯铜的电缆外径(直径)是14.8mm<br>70平方2芯铜的电缆外径(直径)是22.48mm<br>70平方3芯铜的电缆外径(直径)是26.24mm<br>70平方4芯铜的电缆外径(直径)是30.7mm<br>70平方5芯铜的电缆外径(直径)是36.46mm<br>一个平方的铝线可通过9A电流;一个平方的铜线可通过13.5A电流<br>一个平方的铝线的载流量为其截面的9倍,即9A<br>一个平方铜线的载流量和1.5平方铝线的载流量相当,1.5平方铝线的载流量为其截面的9倍,即13.5A(1.5x9=13.5),所以一个平方铜线的载流量为13.5A<br>二、70平方电缆带多少负荷?计算方法有哪些?<br>70平方铜电缆能带148千瓦,70平方铝电缆能带138千瓦。<br>计算方法:<br>1、70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。<br>2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571W。<br>3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V,线路电阻R=0.0175*L*1.7/70=30/电流,故,铜线电流=30*70/0.0175/L/1.7(A)。根据20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m,同理可得,铝线电流=30*70/0.0283/L/1.7(A)。所带功率仍按第1、2条计算。<br>载流量计算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>三、70平方的铜芯电缆线最大能承受多大电流?<br>铜芯一般都是单芯,可以参照下表:<br>70mm 比较合适电流是250A<br>总之,铜线70平方载流量只有180A,也就是说,180A的电流通过,导线温升不超
negative: 概述 流泪是人的一种本能,但是有些人迎风会流泪,这就可能是眼睛有疾病造成的。要及时到医院进行诊治,以防引起跟严重的眼部疾病。那么眼睛经常流泪应该怎么办呢?下面我跟大家分享一下有关的方法, 希望对大家有所帮助。眼睛流泪怎么办? 1 第一:饮食方面应以清淡为主,多补充维生素A,可以多吃胡萝卜。枸杞子对视网膜,特别是对感光细胞的新陈代谢有很大的帮助。每天泡30克到50克,用开水泡10-15分钟,喝完水后把枸杞子也一起吃掉,长期坚持对眼睛有好处。 2 第二:在有风的天气里外出应戴眼镜。平时看电视电脑或者是阅读的时间不要太长,40-45分钟时就应休息一下,看看窗外的景物或者是闭目休息一下。 3 第三:下泪点位置异常、排泪的吸收功能不良、泪点狭窄或阻塞、泪小管阻塞、鼻泪管阻塞、慢性泪囊炎等原因引起的流泪,则需要到正规的医院寻找专业的医生进行诊治,根据病情确定手术方案。注意事项 平日注意坐姿,要保持正确的坐姿;工作休息期间,多看看远方或绿色植物;做眼保健操。