positive: 四方的铜线可承载36A的电流,六平方铝线可承载42A的电流。<br>电线电流估算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。<br>2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。<br>3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
negative: 2.5平方毫米的铜线不会比4平方毫米的铝线耐用的,因为同样都是金属,并且电源一次布线,电线是不会动的,使用不存在谁比谁耐用的<br>2.5mm²的安全载流量≈22A。根据线路电压不同,常用380V和220V,其承载负荷不同:1】220V单向交流电:P=IUcosφ=220×22×0.9=4.4kw2】380V三相交流电:P=√3IUcosφ=1.732×380×22×0.9=13kw<br>2.5平方米的是铜线,4平方米的是铝线。现在一般家里有很多大功率电器,大多采用2.5平方米的铜线较好,因为铜线的电阻率小,发热量相对小点。<br>所谓平方,指的并收益分析不是平方米,而是平方毫米。电线中间的铜丝,铝丝,是圆形的,这些圆形的截面积,就是这些平方的得来。举例:比如2.5平方电线,他的丝径(直径)是1.78mm,那他的面积即1.78除2=0.89.0.89*0.89*3.14(圆周率),得出约等于2.5平方,所以称为2.5平方的电线。1000W可以使用1。5平方。<br>一:相同截面积的铜芯和铝芯两种电线,铜质电线的负载功率要大于铝质电线。比如都是2.5平方线,那么假设铝芯能负载2500瓦特,则铜芯就可以负载3000瓦特。(注:这里的数字仅仅只是比喻,没有经过实际计算)二:铝质电缆非常容易氧化,从而是电阻变大,降低电线负载,容易发生安全问题。而铜芯则稳定性非常好。<br>三:铜芯电线的电阻率小,铝质电缆的电阻率比铜芯电缆高1.68倍,这就导致了铝芯电线的功耗损耗比较大,发热比较严重,影响电的利用率。<br>四:铜芯电线柔韧性很好,弯曲方便,抗疲劳强。而铝芯电线在弯曲时容易折断。<br>五:铝芯的价格相对于铜芯较为便宜,铜芯价格较铝芯高3.5倍,铜线还比铝线重。<br>万众久合:每天精彩好文章