positive: 判断交流接触器好坏主要三个方面:交流接触器线圈好坏,主触点好坏,辅助触点好坏,下面是具体操作步骤:<br>一、线圈好坏判断:<br>常见的接触器线圈电阻一般为几百欧,注意万用表的量程,电阻档2K欧姆!<br>二、主触点好坏判断:<br>万用表蜂鸣档或者二极管档测量,注意万用表量程,留意测量前后触点变化,3对主触点都是常开点NO,动作后闭合!<br>三、辅助触点好坏判断:<br>万用表蜂鸣档或者二极管档测量,注意万用表量程,留意测量前后触点变化,辅助常开点NO,动作后闭合,常闭点NC,动作后断开,以常开点NO为例:<br>总结:进行了以上判断,如果都正常的话,我们就可以大致认为交流接触器是好的,否则就需要更换交流接触器,如果你有更好的方法,可以在评论区留言,一起探讨学习!
negative: 怎么判断电表的电流互感器好坏?下面浩宁科技电表网就为大家简单介绍下,仅供参考。<br>首先,电度表是用来精确计量用电量的,它接大负载电路时,必须用电流互感器;电流表是用来指示线路上的电流的,而电流表和电度表的内阻也不一定相同,所以电流表和电度表是不能共用 一组互感器的,否则会引起计量和指示的不准确。也就是说,应该使用6块电流互感器。<br>再来说,您的配电系统的最大功率是90KW的话,那三相如果平衡的话,满载电流应该是180A左右,那您的电度表用的互感器要用200A/5A的,电流表用的互感器的规格(就是?A/5A)应该和电流表满度指示值相同,否则将不能准确指示。不过根据您说的最大负载量,电流表应该用400A的,互感器应该是用400A/5A的,这是为了防止电机之类的电感性负载启动时的启动电流大而 把电流表指针打坏,所以取大一电为好。<br>电流互感器没有正端和负端之分,但是切记电流互感器的二次侧(接电表的或接电流表的一侧)千万不可“开路”(不接表或是线头松脱),因为那样会在二次侧上感应出高压来而损坏设备或引起事故!