positive: 我公司电子企业现在负荷在65OA左右,还要加150A请问需要增容吗<br>0人已收藏<br>0人已打赏<br>0人已点赞<br>全部回复(4)<br>只看楼主我要回复<br>电力变压器低压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的1.445倍。也就是500*1.445=722.5A<br>电力变压器高压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的0.06倍。也就是500*0.06=30A<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>yxx5319LV2板凳<br>I=500/1.732*0.4 I=714A 650A的负荷功率因数0.8时容量是520KVA 长时间工作是不能用的,会烧毁,另外运行不经济,变压器的经济运行点是额定容量的80%左右,即:400KVA 571.2A远小于650A的负荷电流,建议你增容变压器。<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>67284982LV0地板<br>500*1.49=~720A,最大可以790A(超载10%),如果工作时间能错开,可以不加,否则要加的,或者原变压器补偿小,也可以加上补偿看看,具体依情况而定<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>720A电流...<br>看来要增容.<br>来自 PC回复举报<br>赞同0
negative: 150va的变压器的最大输出功率是120瓦。　<br>　　计算变压器的功率公式:变压器功率 = 输出电压 X 输出电流<br>　　即:150×0.8=120瓦,所以最大输出功率为120瓦<br>　　变压器VA是视在功率,乘功率因数0.8才是实际功率。<br><br>　　变压器简介:<br>　　变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。<br>　　主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。<br>　　按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。<br>　　电路符号常用T当作编号的开头,例:T01, T201等。