positive: 我公司电子企业现在负荷在65OA左右,还要加150A请问需要增容吗<br>0人已收藏<br>0人已打赏<br>0人已点赞<br>全部回复(4)<br>只看楼主我要回复<br>电力变压器低压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的1.445倍。也就是500*1.445=722.5A<br>电力变压器高压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的0.06倍。也就是500*0.06=30A<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>yxx5319LV2板凳<br>I=500/1.732*0.4 I=714A 650A的负荷功率因数0.8时容量是520KVA 长时间工作是不能用的,会烧毁,另外运行不经济,变压器的经济运行点是额定容量的80%左右,即:400KVA 571.2A远小于650A的负荷电流,建议你增容变压器。<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>67284982LV0地板<br>500*1.49=~720A,最大可以790A(超载10%),如果工作时间能错开,可以不加,否则要加的,或者原变压器补偿小,也可以加上补偿看看,具体依情况而定<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>720A电流...<br>看来要增容.<br>来自 PC回复举报<br>赞同0
negative: 宁波大学医学院临床医学系、预防医学系宁波大学继续教育学院教学由学院管理,只设研究所,不设系(部)截止2019年5月,资料来源于校官网师资概括截止2020年12月,有教职工2987名(其中教学科研人员1996名),其中正高职称人员484名,副高职称人员800名,博士学位人员1468名。有中国科学院院士1名,中国工程院院士2名(其中1名为外籍院士),加拿大两院院士1名,加拿大工程院院士1名,第三世界科学院院士1名,乌克兰工程院院士1名,国家级特优人才29名,国务院学科评议组成员1名,国家百千万人才工程入选者9名,国家杰出青年基金获得者3名,享受国务院特殊津贴者15名,国家优秀青年基金获得者6名,科技部创新人才推进计划青年入选者3名,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者14名,省特级专家2名,国家、省突出贡献专家14名,省级特优人才37名,钱江学者特聘教授15名。杰出人才全国先进工作者:戴世勋国务院特殊津贴者:宁大一