positive: 铜线一平方几个电流?铝线每平方几个电流?<br>1平方的铜线应该能过1*6=6A,铝线应该能过1*4=4A;实际上1平方铜线能过10A。相差4A1.5平方的铜线应该能过1.5*6=9A,铝线应该能过1.5*4=6A;实际上1.5平方铜线能过14,铝线能过11A。相差5A2.5平方的铜线应该能过2.5*6=15A,铝线应该能过2.5*4=10A;<br>实际上2.5平方的铜线能过21A,铝线能过16A。相差6A4平方的铜线应该能过4*6=24A,铝线应该能过4*4=16A;实际上4平方的铜线能过27A,铝线能过21A。相差7A6平方的铜线应该能过6*6=36A,铝线应该能过6*4=24A;实际上6平方的铜线能过36A,铝线能过27A。铜线几乎没差别,铝线相差3A10平方的铜线应该能过10*6=60A,铝线应该能过10*4=40A;<br>实际上10平方的铜线能过49A,铝线能过36A。铜线相差11A,铝线相差4A16平方的铜线应该能过16*6=96A,铝线应该能过16*4=64A;实际上16平方的铜线能过62A,铝线能过48A。铜线相差34A,铝线相差16A25平方的铜线应该能过25*6=150A,铝线应该能过25*4=100A;实际上16平方的铜线能过82A,铝线能过63A。铜线相差68A,铝线相差37A一般情况下,当电压为220v时,每平方电线的载量为一千瓦左右,铜线每平方的载电量1-1.5千瓦,铝线每平方的载电量0.6-1千瓦。换算方法:<br>知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:<br>2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
negative: 2.5平方毫米的铜线不会比4平方毫米的铝线耐用的,因为同样都是金属,并且电源一次布线,电线是不会动的,使用不存在谁比谁耐用的<br>2.5mm²的安全载流量≈22A。根据线路电压不同,常用380V和220V,其承载负荷不同:1】220V单向交流电:P=IUcosφ=220×22×0.9=4.4kw2】380V三相交流电:P=√3IUcosφ=1.732×380×22×0.9=13kw<br>2.5平方米的是铜线,4平方米的是铝线。现在一般家里有很多大功率电器,大多采用2.5平方米的铜线较好,因为铜线的电阻率小,发热量相对小点。<br>所谓平方,指的并收益分析不是平方米,而是平方毫米。电线中间的铜丝,铝丝,是圆形的,这些圆形的截面积,就是这些平方的得来。举例:比如2.5平方电线,他的丝径(直径)是1.78mm,那他的面积即1.78除2=0.89.0.89*0.89*3.14(圆周率),得出约等于2.5平方,所以称为2.5平方的电线。1000W可以使用1。5平方。<br>一:相同截面积的铜芯和铝芯两种电线,铜质电线的负载功率要大于铝质电线。比如都是2.5平方线,那么假设铝芯能负载2500瓦特,则铜芯就可以负载3000瓦特。(注:这里的数字仅仅只是比喻,没有经过实际计算)二:铝质电缆非常容易氧化,从而是电阻变大,降低电线负载,容易发生安全问题。而铜芯则稳定性非常好。<br>三:铜芯电线的电阻率小,铝质电缆的电阻率比铜芯电缆高1.68倍,这就导致了铝芯电线的功耗损耗比较大,发热比较严重,影响电的利用率。<br>四:铜芯电线柔韧性很好,弯曲方便,抗疲劳强。而铝芯电线在弯曲时容易折断。<br>五:铝芯的价格相对于铜芯较为便宜,铜芯价格较铝芯高3.5倍,铜线还比铝线重。<br>万众久合:每天精彩好文章