positive: 经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,<br>则该线理论能承受的最大功率为:<br>P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×126×0.85=70kW。<br>三相电中的电功率的计算公式:<br>1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】<br>三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】<br>注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。
negative: 首先是定义:相电流:通过绕组两端的电流,这里注意关键词是绕组对于三角形接法和星型接法两种是不一样的哦<br>相电压:指绕组两端之间的电压。<br>线电压:两条线路之间的电压。<br>线电流:每条线上的电流,对于三相交流电路来说一般应该是对称的。<br>三相交流电路负载功率的计算:<br>总功率=三相功率之和,可以用单相正弦交流电路中学过的方法计算<br>pu=pv=pw=Up*Ip*CosQp<br>p总=3*Up*Ip*CosQp<br>注意这里Up--相电压,Ip--流过单相负载的电流应该是相电流.Q负载相电压和相电流的相位差.<br>则对于负载的(注意这里是对于负载的算法噢)星型接法,UL =根3Up<br>IL=Ip线电流和相电流相等<br>p总=根3*UL*IL*CosQp<br>对于三角形接法:<br>UL =Up 线电压等于想电压<br>IL=根3*Ip<br>p总=根3*UL*IL*CosQp