positive: 10平方铜线能带多少瓦<br>线路不远的话,安全载流50A外贸网,三相负载可带25千瓦,单相负载可带11千瓦,<br>25平方铜线的最大负载能带多少?<br>2.5mm就是10a,4就是16a,那么估计25就是125a左右必读,最大负载要看你是溶性负载,还是感性负载了,溶性负载有补偿,感性负载消耗电流。 100A电流是没问题的 要看你的线的长度,详细点吧<br>铜线多少平方怎么算可以带多少KW.比如6平方。它的公式是怎。<br>不能说带多少千瓦,只能说可以承受多大电流,千瓦是功率单位,是电流和电压的乘积。比如6个平方(毫米),能承受48A的电流,但是功率就要看是多大的工作电压了。如果是220V,那么就可以带220*48=10560W=10.56KW 附加铜线线径和电流的计算公式 铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 。
negative: 首先是定义:相电流:通过绕组两端的电流,这里注意关键词是绕组对于三角形接法和星型接法两种是不一样的哦<br>相电压:指绕组两端之间的电压。<br>线电压:两条线路之间的电压。<br>线电流:每条线上的电流,对于三相交流电路来说一般应该是对称的。<br>三相交流电路负载功率的计算:<br>总功率=三相功率之和,可以用单相正弦交流电路中学过的方法计算<br>pu=pv=pw=Up*Ip*CosQp<br>p总=3*Up*Ip*CosQp<br>注意这里Up--相电压,Ip--流过单相负载的电流应该是相电流.Q负载相电压和相电流的相位差.<br>则对于负载的(注意这里是对于负载的算法噢)星型接法,UL =根3Up<br>IL=Ip线电流和相电流相等<br>p总=根3*UL*IL*CosQp<br>对于三角形接法:<br>UL =Up 线电压等于想电压<br>IL=根3*Ip<br>p总=根3*UL*IL*CosQp