positive: 1, 三相25平方多心铜线能带多少瓦<br>三相25平方多心铜线能带63千瓦。计算方法如下:因为25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。所以其可带的功率为P=1.732*380*120*0.8=63KW。各型号的单芯铜线所带电流的值如下所示:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。<br>2, 三相25平方铜钱能承受多少千瓦<br>铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW<br>3, 25平方电缆能带多少千瓦<br>经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线理论能承受的最大功率为:P=√3*U*I*cosφ=1.732*380*126*0.85=70kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ 【P=√3*线电压U(380V)*线电流I*功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3*相电压*相电流*功率因数COSΦ 【P= 3*相电压U(220V)*相电流I*功率因数COSΦ】注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。<br>4, 25平方三相四线铜线,能承受多少千瓦?<br>1平方大概可以通过6按的电流如果是380伏电压,则总功率就是380*25*6等于57000w。补充:导线的载流量主要取决于产品的最高允许温度,同时也与导线通电的工作状态(长期固定负载、变负载、间断运行等)及环境温度有关。给出的载流量,是指长期稳定负载连续运行的允许最大工作电流,没有计算公式,需查表或根据经验判断。25平方三相四线铜芯电缆的最
negative: 对于中药生发可以用固肾生发丸,1次一丸1天2次。对于脱发,毛发稀少,毛发断裂,有很好的治疗效果,头发脱落都由于肾虚,血液供应不到头发导致的。可以用生姜涂抹于发的根部,反复涂抹1个月,配合钙通道的拮抗剂。米诺地尔酊5盒为一疗程,尽量不要吃太辛辣,或者海鲜之类的食物,会增加脱发的概率。气血不畅也会引起脱发,可以服十全大补丸,外抹内服,几种药物联合治疗脱发效果很好。