positive: 四方的铜线可承载36A的电流,六平方铝线可承载42A的电流。<br>电线电流估算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。<br>2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。<br>3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
negative: 一图胜千言:<br>左边五类水晶头,右边六类水晶头<br>看懂没?<br>最大的区别是六类头是错开的。<br>为什么这么做?<br>原因很简单,标准的超五线径是0.51mm,六类是0.57,超六0.58,而水晶头外部尺寸已经固定了,RJ45工业标准,不能乱动,改了插头就插不上了,怎么办?<br>聪明的工程师想到了办法,上下错位呗,另外设计了固定孔,防止线乱跑。<br>所以合格的六类线塞入五类水晶头的话,容易错位,尺寸不匹配啊!<br>这也是很多人用六类线打线失败率高的原因。<br>可以用,但不推荐。<br>墙上模块也一样,看着差不多,但适应的线径不同。<br>也可以看看这个答案,里面有一些具体产品链接,你可以点进去看看,对比下。