positive: 220v和380v交流接触器接线图解<br>接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;<br>1.只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,<br>2.电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。<br>3.在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。<br>4.原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。<br>5.380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。<br>380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。<br>220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。380v线圈都是接相线。220v的接触器一根零线一根火线。220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线,所以把主触头串联!其次就是控制电路线圈,也就是先要把零线直接接到A1上面,A2出来有两根线一根是接启动开关一根接常开头,启动开关的另一端接复位开关,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端,这很简单只要顺着串。最好要装一个热继电器,以保护水泵!
negative: 一般灯泡啊什么的用的是220的(这个是星型连接),而电动机啊什么的用电是380的(这个是三角型连接)。<br>单说380V比220V的电压高。人手触及380V的电线每条电线都会触电,而触及220V的电线则一条会触电,一条不会。220V是相线(火线)和地线(零线)之间的电压。380V是三相电路中的任意两根相线(火线)之间的电压要将220V提升到380V在三相四线制供电回路中取任意两根相线(火线)就行单相线路中只有用升压设备(升压变压器)改变电压了。