positive: 我们来我们来认识一下快速选择工具。<br>打开Photoshop软件,双击或者右键打开,最终我们看到Photoshop主界面。<br>我们在工具箱可以看到快速选择工具,快捷键为“W”,我们可以看到快速选择工具里面有快速选择工具和魔棒工具。我们先来讲一下快速选择工具。<br>快速选择工具,也是用来做选区的,它简单方便,比较适合做大面积的选区,只是对于细节方面处理不太好用,但是无关细节的就比较方便啦。现在我们来打开图片试一下。<br>我们发现,快速选择工具有个好处就是我们做了选区之后,我们还可以在之前的基础上继续做选区。而且,我们还可以删减选区,只要按住“Alt”键,你会发现鼠标“加号”变成“减号”,就可以把之前的选区擦掉。还有一点就是按住“Ctrl”键,可以直接移动选区,是不是很震惊(*^__^*)<br>最后,可以把图片适当放大,这样你就可以更好的观察你的选区选区情况。同样,选区也可以填写适当羽化值。
negative: 1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。<br>停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。<br>2、配电变压器停送电操作顺序:<br>在一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。停电时先停负荷侧,从低压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。若发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。对于容量为200千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。<br>3、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。