positive: 1, 三相25平方多心铜线能带多少瓦<br>三相25平方多心铜线能带63千瓦。计算方法如下:因为25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。所以其可带的功率为P=1.732*380*120*0.8=63KW。各型号的单芯铜线所带电流的值如下所示:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。<br>2, 三相25平方铜钱能承受多少千瓦<br>铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW<br>3, 25平方电缆能带多少千瓦<br>经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线理论能承受的最大功率为:P=√3*U*I*cosφ=1.732*380*126*0.85=70kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ 【P=√3*线电压U(380V)*线电流I*功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3*相电压*相电流*功率因数COSΦ 【P= 3*相电压U(220V)*相电流I*功率因数COSΦ】注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。<br>4, 25平方三相四线铜线,能承受多少千瓦?<br>1平方大概可以通过6按的电流如果是380伏电压,则总功率就是380*25*6等于57000w。补充:导线的载流量主要取决于产品的最高允许温度,同时也与导线通电的工作状态(长期固定负载、变负载、间断运行等)及环境温度有关。给出的载流量,是指长期稳定负载连续运行的允许最大工作电流,没有计算公式,需查表或根据经验判断。25平方三相四线铜芯电缆的最
negative: 3P空调制冷的功率是1860W,制热功率1780W(电热1800W),根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、,制热3.58度<br>2.5平方电线带不动3P空调。3P空调制冷的功率是1860W,制热功率1780W(电热1800W),根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、,制热3.58度<br><h3>2.5电线带3p空调可以吗</h3><br>3P空调有单相和三相的,如果是三相的2.5平方够了,如果是单相的药4平方线。2.5mm2的导线最大的电流是17a,<br>3匹空调器的电流是12a,<br>应该可以带动的,但是如果从你家配电箱到空调器的线路长的话,就要用4mm2的导线。