positive: 4平方的线在三相电路(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw。在单相电路(220v)时不应大于,铜:10kw;铝:7kw。<br>国家标准4平方的线载流量是30A,负荷6千瓦,8千瓦差不多就有些发热了。国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。<br>按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
negative: <br><h2>1.5的电线能支持多少千瓦 2.5勒 4平方的勒 一千瓦等于好多安</h2><br>你说的 1.5 一般就指 1.5 mm2 (平方毫米) ,一般可以确定能过多大电流 ,而不是说多大功率,千瓦属于功率单位。一般1平方毫米就能过5A左右电流 。 如果是220V ,1.5平方就大约可以承受 220V X 7.5A = ? 瓦 现在你明白了吗 ?<br><h2>2.5平方铜芯电线最大电流电压是多少</h2><br>简单计算是1平方毫米的铜线承受2安培电流,则2.5*2=5安培. 5A*220V=1100W 这是从安全角度来算的,还有一种是按用电器的容许压降来算,比如说有一用电器对电压要求较高,它的额定电压是220伏,容许电压误差是5%,也即供电电压不能低于220*95%=209伏,则计算就比较复杂,要看你配电端的电压,及从配电端到用电处的线路长度,用电器的额定电流,在这条线路上的容许电压降,上述例子就是容许压降11伏,再根据不同截面积的铜线的线阻来挑选合适的铜线。