positive: 70平方电缆的直径、载流量计算公式及具体参数查询表,根据电缆种类不同参数也不一样,这里就介绍铜缆的70平方电缆的型号规格及外径、载流量表等。<br>一、70平方的电缆外径是多少?<br>70平方1芯铜的电缆外径(直径)是14.8mm<br>70平方2芯铜的电缆外径(直径)是22.48mm<br>70平方3芯铜的电缆外径(直径)是26.24mm<br>70平方4芯铜的电缆外径(直径)是30.7mm<br>70平方5芯铜的电缆外径(直径)是36.46mm<br>一个平方的铝线可通过9A电流;一个平方的铜线可通过13.5A电流<br>一个平方的铝线的载流量为其截面的9倍,即9A<br>一个平方铜线的载流量和1.5平方铝线的载流量相当,1.5平方铝线的载流量为其截面的9倍,即13.5A(1.5x9=13.5),所以一个平方铜线的载流量为13.5A<br>二、70平方电缆带多少负荷?计算方法有哪些?<br>70平方铜电缆能带148千瓦,70平方铝电缆能带138千瓦。<br>计算方法:<br>1、70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。<br>2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571W。<br>3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V,线路电阻R=0.0175*L*1.7/70=30/电流,故,铜线电流=30*70/0.0175/L/1.7(A)。根据20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m,同理可得,铝线电流=30*70/0.0283/L/1.7(A)。所带功率仍按第1、2条计算。<br>载流量计算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>三、70平方的铜芯电缆线最大能承受多大电流?<br>铜芯一般都是单芯,可以参照下表:<br>70mm 比较合适电流是250A<br>总之,铜线70平方载流量只有180A,也就是说,180A的电流通过,导线温升不超
negative: 查额定安全电流表壳知,120平方安全电流约为220A。即W220×38083600.可以版承载80千瓦以下的权功率<br>一平方毫米的铜线在百米以内三相电可以带1.8--2千瓦,单相电可以带0.77--0.88千瓦,参考一下那得看是否是散线...如果单根的话10千瓦不在话下<br>一平方毫米的铜线在百米以内三相电可以带1.8--2千瓦,单相电可以带0.77--0.88千瓦,参考一下那得看是否是散线...如果单根的话10千瓦不在话下<br>负荷100 kW线路电流大约200A,如果用聚氯乙烯绝缘的单芯铝导线BLV在空气中明敷设(架空)专70平方毫米就够了(长期载流属电流205A),如果线路长或走封闭桥架考虑95平方毫米安全;如果穿管敷设需要120平方毫米(穿铁管195A,穿塑料管180A)。<br>负荷100 kW线路电流大约200A,如果用聚氯乙烯绝缘的单芯铝导线BLV在空气中明敷设(架空)专70平方毫米就够了(长期载流属电流205A),如果线路长或走封闭桥架考虑95平方毫米安全;如果穿管敷设需要120平方毫米(穿铁管195A,穿塑料管180A)。<br>120平方四芯铜电缆承载210电流。根据口诀,120平方铜电缆的安全载流量相当于150平方铝电回缆答的安全载流量<br>120平方四芯铜电缆承载210电流。根据口诀,120平方铜电缆的安全载流量相当于150平方铝电回缆答的安全载流量<br>理论最大能承受60千瓦。