positive: 我公司电子企业现在负荷在65OA左右,还要加150A请问需要增容吗<br>0人已收藏<br>0人已打赏<br>0人已点赞<br>全部回复(4)<br>只看楼主我要回复<br>电力变压器低压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的1.445倍。也就是500*1.445=722.5A<br>电力变压器高压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的0.06倍。也就是500*0.06=30A<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>yxx5319LV2板凳<br>I=500/1.732*0.4 I=714A 650A的负荷功率因数0.8时容量是520KVA 长时间工作是不能用的,会烧毁,另外运行不经济,变压器的经济运行点是额定容量的80%左右,即:400KVA 571.2A远小于650A的负荷电流,建议你增容变压器。<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>67284982LV0地板<br>500*1.49=~720A,最大可以790A(超载10%),如果工作时间能错开,可以不加,否则要加的,或者原变压器补偿小,也可以加上补偿看看,具体依情况而定<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>720A电流...<br>看来要增容.<br>来自 PC回复举报<br>赞同0
negative: 题目<br><img><br>答案解析<br>查看更多优质解析<br>举报<br>35W电流:35/12=2.9166A<br>55W电流:55/12=4.5833A<br>解析看不懂?免费查看同类题视频解析<br>查看解答<br>更多答案(2)