positive: 铜线一平方几个电流?铝线每平方几个电流?<br>1平方的铜线应该能过1*6=6A,铝线应该能过1*4=4A;实际上1平方铜线能过10A。相差4A1.5平方的铜线应该能过1.5*6=9A,铝线应该能过1.5*4=6A;实际上1.5平方铜线能过14,铝线能过11A。相差5A2.5平方的铜线应该能过2.5*6=15A,铝线应该能过2.5*4=10A;<br>实际上2.5平方的铜线能过21A,铝线能过16A。相差6A4平方的铜线应该能过4*6=24A,铝线应该能过4*4=16A;实际上4平方的铜线能过27A,铝线能过21A。相差7A6平方的铜线应该能过6*6=36A,铝线应该能过6*4=24A;实际上6平方的铜线能过36A,铝线能过27A。铜线几乎没差别,铝线相差3A10平方的铜线应该能过10*6=60A,铝线应该能过10*4=40A;<br>实际上10平方的铜线能过49A,铝线能过36A。铜线相差11A,铝线相差4A16平方的铜线应该能过16*6=96A,铝线应该能过16*4=64A;实际上16平方的铜线能过62A,铝线能过48A。铜线相差34A,铝线相差16A25平方的铜线应该能过25*6=150A,铝线应该能过25*4=100A;实际上16平方的铜线能过82A,铝线能过63A。铜线相差68A,铝线相差37A一般情况下,当电压为220v时,每平方电线的载量为一千瓦左右,铜线每平方的载电量1-1.5千瓦,铝线每平方的载电量0.6-1千瓦。换算方法:<br>知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:<br>2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
negative: 16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀回,16平方的铝线其安全载流量为其答截面的5倍,即16x580A<br><h3>全部个回答</h3><br><img><br>麻辣de火锅 昨天15:38<br><img><br>16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀回,16平方的铝线其安全载流量为其答截面的5倍,即16x580A。对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x80x0.8544KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x100x0.8556KW。<br>帅哥啦阿妹 昨天18:35<br><img><br>16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝内线其安全载流量为其截面容的5倍,即16x580A。对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x80x0.8544KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x100x0.8556KW。<br>静静的娇儿 昨天6:57<br><h3>更多问题</h3><br>16平方电线可以带32千瓦。 【平方】 读音:píng fāng 释义:①指数是2的乘方; ②指平方米<br>16平方线约可载90安电流,推算单相用电器约合20KW,三想用电器约合45KW。根据具体条件确定具体数值,不同工况差异较大<br>没有90平方的铝线,最接近的是95平方的铝线。。