positive: 10平方铜线能带多少瓦<br>线路不远的话,安全载流50A外贸网,三相负载可带25千瓦,单相负载可带11千瓦,<br>25平方铜线的最大负载能带多少?<br>2.5mm就是10a,4就是16a,那么估计25就是125a左右必读,最大负载要看你是溶性负载,还是感性负载了,溶性负载有补偿,感性负载消耗电流。 100A电流是没问题的 要看你的线的长度,详细点吧<br>铜线多少平方怎么算可以带多少KW.比如6平方。它的公式是怎。<br>不能说带多少千瓦,只能说可以承受多大电流,千瓦是功率单位,是电流和电压的乘积。比如6个平方(毫米),能承受48A的电流,但是功率就要看是多大的工作电压了。如果是220V,那么就可以带220*48=10560W=10.56KW 附加铜线线径和电流的计算公式 铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 。
negative: <h2>最新回答</h2><br>不能盲目地提供相关参数 现在家用电表安装规格不一,低的承受10A电流,高的新装费控智能电表有的可以达到60A。因此应该参考你的电表参数,也就是说,低的可以达到2200瓦。高的可以达到13200瓦。但是这不等同于能够按参数使用,还必须参考你的家庭预埋线路的线径,线径较小就不能按照13200瓦考虑,不然会出现用电事故,烧毁电源线,发生火灾。。<br>1天前<br><h2>家用220v70平方电线负荷多少个千瓦</h2><br>您好。如果是铝芯电线,承载电流约170A,如果是铜芯电线,承载电流约240A。电缆选择的原则是简单算法:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。<br><h2>谁知道25平方家用电线能承受多少千瓦的用电量</h2><br>电线的符合程度主要取决于电流,也就是取决于典雅等级。一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a,50-100a电流载电流量是,100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8。25平方电线负荷大致就是20kw了,而有的还可能达到30kw。<br><h2>想知道一平方电线能承受多少千瓦</h2><br>三相电动机额定电流数值约等于两倍电机功率数.如电机20千瓦其额定电流数值约 等于2x20=40安.再对照上表选电线.查电流.取一半数值得出功率值 单相电路另算220伏.1千瓦约4安多点.也和功率因数有关<br><h2>一平方电线能承受多少千瓦电线哟哪些规格</h2><br>如果是220伏电压1平方毫米铜电线可带1.32千瓦。如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦。 1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流。###为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量. 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5/mm2. 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定. 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等. 220*8=1760=1.76千瓦安全情况下较大能带1.76千瓦.