positive: 四方的铜线可承载36A的电流,六平方铝线可承载42A的电流。<br>电线电流估算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。<br>2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。<br>3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
negative: 16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀回,16平方的铝线其安全载流量为其答截面的5倍,即16x580A<br><h3>全部个回答</h3><br><img><br>麻辣de火锅 昨天15:38<br><img><br>16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀回,16平方的铝线其安全载流量为其答截面的5倍,即16x580A。对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x80x0.8544KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x100x0.8556KW。<br>帅哥啦阿妹 昨天18:35<br><img><br>16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝内线其安全载流量为其截面容的5倍,即16x580A。对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x80x0.8544KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P1.732UIcosφ1.732x0.38x100x0.8556KW。<br>静静的娇儿 昨天6:57<br><h3>更多问题</h3><br>16平方电线可以带32千瓦。 【平方】 读音:píng fāng 释义:①指数是2的乘方; ②指平方米<br>16平方线约可载90安电流,推算单相用电器约合20KW,三想用电器约合45KW。根据具体条件确定具体数值,不同工况差异较大<br>没有90平方的铝线,最接近的是95平方的铝线。。