positive: 25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流 25平方的铜芯电缆,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW 25平方的铜芯电缆,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW  扩展资料: 三相对称电源是指能够提供三个大小相等,频率相同、相位互差120°的电动势(或电压)的交流电源。由三相电源供电的电路称为三相电路。这样一组频率相同、幅值(有效值)相等、相位上彼此互差120°的正弦电动势(电压)称为三相对称电动势(电压),简称三相电动势(电压) 三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制(三根火线、一根零线),这种联接方法叫星形联接法。 因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。 若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。 在三相异步电动机的每相定子绕组中,流过正弦交流电流时,每相定子绕组都产生脉动磁场。 由于三相绕组在铁心中摆放的空间位置互差120°电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流,而各相电流在时间上又互差120°,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场,成为一个旋转磁场。
negative: 线 线经(平方) 系数 电流(A) 220V(KW) 单向功率 ≤2.5(平方) 4(平方) 6(平方) 10(平方) 16(平方) 25(平方) 35(平方) 50(平方) 70(平方) 95(平方) 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 2 ≤22.5(A) 32(A) 42(A) 60(A) 80(A) 100(A) 122.5(A) 150(A) 175(A) 190(A) 径 电流 电压 功率因数 (0.85) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 表 根号3 (1.732) 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 380V(KW) 三相功率 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4.95(KW) 7.04(KW) 9.24(KW) 13.2(KW) 17.6(KW) 22(KW) 26.95(KW) 33(KW) 38.5(KW) 41.8(KW) 22.5 32 42 60 80 100 122.5 150 175 190 12.58(KW) 17.9(KW) 23.49(KW) 33.56(KW) 44.75(KW) 55.94(KW) 68.53(KW) 83.91(KW) 97.9(KW) 106.29(KW) 此表数据按常规估算。