positive: 连接一台90kv千瓦的电机需要多大的电缆?90kw换算成载流量就是178A,根据电缆载流量表可以查出需要95平方电缆;下面就来介绍下如何计算电缆载流量及选用电缆型号,如果使用矿物电缆选择什么型号规格?<br>一、电缆载流量计算<br>一台90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏;算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A。<br>根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。<br>查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米,需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米 。<br>结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。<br>下面是低压电机功率、电流、电缆选型对应表:<br>二、矿物电缆选型<br>根据电缆载流量178A,BTTZ矿物电缆只有bttz-1x50平方符合,因为25平方以上BTTZ电缆都是单芯的,也可以选择其他矿物电缆如YTTW,BTLY,BBTRZ等,具体根据 它们的电缆载流量表来确定。<br>三、铝芯电缆选型<br>90KW的电机估算电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。当然每个人计算电流方式不一样,也可以查看电机上的使用说明书。<br>更多关于电缆型号知识请多关注电百科,盗载必究。
negative: <img><br>建筑楼层总共电器设备加起来有120kw千瓦用电需求,需要进线的电缆平方多大?下面就来介绍下120kw千瓦电器设备要多大平方的电缆线?<br>一、电缆平方数计算<br>电缆平方是根据电缆载流量表选择的,通过120kw千瓦可以算出设备需要电缆的载流量,然后根据电缆载流量表选择电缆型号规格。<br>由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:<br>I=120/(1.732x0.38x0.85)=215A(用三相市电计算,功率因数取0.85)<br>由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值215A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=167A。由表可查得120kW千瓦需要的电缆规格:单芯电缆可选50平方铜线;三芯电缆应选70平方铜线。<br>二、铜铝缆载流量表<br>1、YJV电缆载流量表:<br><img><br>2、VV电缆载流量表<br><img><br>三、电缆载流量估算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>更多关于电缆平方选择知识请多关注电百科,盗载必究。