positive: 经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,<br>则该线理论能承受的最大功率为:<br>P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×126×0.85=70kW。<br>三相电中的电功率的计算公式:<br>1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】<br>三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】<br>注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。
negative: 线 线经(平方) 系数 电流(A) 220V(KW) 单向功率 ≤2.5(平方) 4(平方) 6(平方) 10(平方) 16(平方) 25(平方) 35(平方) 50(平方) 70(平方) 95(平方) 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 2 ≤22.5(A) 32(A) 42(A) 60(A) 80(A) 100(A) 122.5(A) 150(A) 175(A) 190(A) 径 电流 电压 功率因数 (0.85) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 表 根号3 (1.732) 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 1.732 380V(KW) 三相功率 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4.95(KW) 7.04(KW) 9.24(KW) 13.2(KW) 17.6(KW) 22(KW) 26.95(KW) 33(KW) 38.5(KW) 41.8(KW) 22.5 32 42 60 80 100 122.5 150 175 190 12.58(KW) 17.9(KW) 23.49(KW) 33.56(KW) 44.75(KW) 55.94(KW) 68.53(KW) 83.91(KW) 97.9(KW) 106.29(KW) 此表数据按常规估算。