positive: 一、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。<br>二、弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
negative: 今天分享一些交流接触器常用接线电路图和实物图,从简单到复杂。<br><img><br>简单的点动<br><img><br>这是实物,切勿用于正反转线路<br>点动是最基础的,两个接触器的点动是不能用于电机的正反转线路的。<br><img><br>这个是接触器的互锁<br><img><br>互锁常用于控制电机的正反转<br>这个常用在接触器的正反转线路中,但是不够完美,因为未知的一些因素偶尔还是会发生短路故障。<br>接续看下面的图解。<br><img><br>这个是按钮的互锁<br><img><br>接触器还是正常接线,按钮接成互锁<br><img><br>两个接触器互锁,每个接触器可以自锁<br>这个用到控制电机正反转很适合,因为每个接触器都有自锁。而且两个接触器和按钮又是互锁状态,非常安全。<br><img><br>这个也是两个接触器互锁<br>我们再分析下这个图:两个接触器是互锁的,当按钮A按下,接触器A自锁,同时接触器A的辅助常闭触点断开,所以再按下按钮B是没有反应的,只能有一个自锁,很适合用于电机正反转线路。同时正反转启动各有两组开关,可以实现异地控制。<br><img><br>这个是个简单的异地控制<br>我们再讲下异地控制的技巧:停止按钮串联,启动按钮并联。<br><img><br>这个是顺序启动<br>我们看图:接触器A自锁以后,接触器A的常开点变成了闭合状态,这样接触器B才可以启动。这个应用也很广泛,有的设备需要先润滑以后才能启动,就需要这种顺序启动控制。<br><img><br>同上,三个顺序启动控制<br><img><br>这是三个简单的自锁<br>这三个自锁电路里,停止按钮的位置是不同的,但是无论怎么变换位置,记住,停止按钮肯定是串到接触器线圈上的。<br><img><br>顺序启动停止<br><img><br>星三角启动的控制线路<br><img><br>往返小车,很经典的电路<br>我发布的顺序大体是从简单到复杂