positive: 1,先了解电机的两种接线方式<br>电动机接线盒内两种接线方式示意图<br>第一种为星形(Y)接法,如图,把电机内部三相定子绕组的Z、X、Y端连接在一起,成为一公共点O,再从始端A、B、C引出三条端线,在接线盒内,分别通入U.V.W三相交流电(380V),提供电机运行电源,适用于3KW及以下的三相异步感应式电动机。实物图如下:<br>电机实物接线星型接线示意图<br>第二种为三角形()接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,如图第一相绕组的A端与第三相绕组的Z端连接可视为U相,第二绕组B端与第一绕组的X端相连接可为V相,第三绕组C端与第二绕组的Y端相连接可为W相,再通过三条线连入接线盒,分别通入U.V.W三相交流电源(380V),提供给电机运行电源,适用于4kw及以上的三相异步感应式电动机。但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。<br>电机实物三角形接法<br>电动机接线简单示意图<br>图中为什么W2下面不是W1,而是U1呢?其实,就是为了方便接线,如果一一对应的排布,尤其在三角形接线时,会非常不方便。如下图:<br>电动机接线盒接线示意图<br>可以看出,在接三角形时,上面的线交叉了,实际操作中非常困难,也比较不安全,容易造成相间短路。<br>接线盒中六个接线头关系示意图<br>如上面实物图中我们也看到了,三相电动机的接线盒内有上下两排接线柱,我们通过上面这个“接头关系示意图”来进一步说明它们的关系,暂且把三相绕组这六个接线头分别标记为符号D1 、 D2 、 D3 、 D4 、 D5 、 D6 ,其中 D1 和D4 、 D2 和D5 、 D3 和D6 各为一相,其实就是同一根线的两头而已,每一根线称为一相绕组,三根就称为 A 、 B 、 C 三相绕组。之所以重申这一点,是因为很多人容易被这里绕晕了。<br>2.220/380V电机如何接线<br>380V是工业用电电压,220V是家庭用电电压。如果铭牌上标着电压220/380V,接法/Y,是告知使用者该电动机可以在三相220V电源条件下接成三角接法,在三相380V的电源条件下以星形接法使用,适应两种不同的电压。<br>如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。<br
negative: PROFIBUS 电缆很简单的,就只有两根线在里面,一根红的一根绿的,然后外面有屏蔽层。接线的时候,要把屏蔽层接好,不能和里面的电线接触到。要分清楚进去的和出去的线分别是哪个,假如是一串的,就是一根总线下去,中间不断地接入分站,这个是很常用的方法。在总线的两头的两个接头,线都要接在进去的那个孔里,不能是出的那个孔,然后这两个两头的接头,要把它们的开关置为ON状态,这时候就只有进去的那个接线是通的,而出去的那个接线是断的。其余中间的接头,都置为 OFF,它们的进出两个接线都是通的(记忆方法:ON表示接入终端电阻,所以两端的接头拨至ON;OFF表示断开终端电阻,所以中间的接头要拨至 OFF)。<br><img><br>二、手把手教你如何接,如何买<br>无论是组成MPI还是RPOFIBUS-DP网络,用到的主要部件都是一样的:<br>具体电缆及接头订货号请参看:常用附件订货号<br>A. 电缆和剥线器。使用FC技术不用剥出裸露的铜线。<br><img><br>图1. 剥好一端的PROFIBUS电缆与快速剥线器(FCS,订货号6GK1905-6AA00)。<br>B. 打开PROFIBUS网络连接器。首先打开电缆张力释放压块,然后掀开芯线锁。<br><img><br>图2. 打开的PROFIBUS连接器<br>C. 去除PROFIBUS电缆芯线外的保护层,将芯线按照相应的颜色标记插入芯线锁,再把锁块用力压下,使内部导体接触。应注意使电缆剥出的屏蔽层与屏蔽连接压片接触。<br><img><br>图3. 插入电缆<br>由于通信频率比较高,因此通信电缆采用双端接地。电缆两头都要连接屏蔽层。<br>D. 复位电缆压块,拧紧螺丝,消除外部拉力对内部连接的影响。<br>网络连接器主要分为两种类型:带和不带编程口的。不带编程口的插头用于一般联网,带编程口的插头可以在联网的同时仍然提供一个编程连接端口,用于编程或者连接HMI等。<br><img><br>图4. 左侧为不带编程口的网络连接器(订货号:6ES7 972-0BA52-0XA0)右侧的是带编程<br>通过PROFIBUS电缆连接网络插头,构成总线型网络结构。<br><img><br>图5. 总线型网络连接<br>