positive: 想知道配多大的线,就要先知道电动机的额定电流。通常来说,电动机的铭牌上面,都会标注额定电压,额定电流,额定功率,功率因素,电动机效率等。如果像题目一样只知道功率,<br>想知道配多大的线,就要先知道电动机的额定电流。通常来说,电动机的铭牌上面,都会标注额定电压,额定电流,额定功率,功率因素,电动机效率等。如果像题目一样只知道功率,我们该怎样计算它的额定电流呢?<br>不同的师傅会有不同的算法。<br>估算法,口算法。<br>采用这种算法的师傅一般都是经验比理论丰富,他们不去理会星三角降压启动中,线电压,相电压,线电流,相电流之间的关系。虽然没有那么精准,但是也八九不离十。<br>比如九十千瓦的电动机,根据经验,它的额定电流就等于功率的两倍。即,90×2=180A。按照电工配线口诀,选择的线径在70平方米左右就够了。
negative: <img><br>建筑楼层总共电器设备加起来有120kw千瓦用电需求,需要进线的电缆平方多大?下面就来介绍下120kw千瓦电器设备要多大平方的电缆线?<br>一、电缆平方数计算<br>电缆平方是根据电缆载流量表选择的,通过120kw千瓦可以算出设备需要电缆的载流量,然后根据电缆载流量表选择电缆型号规格。<br>由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:<br>I=120/(1.732x0.38x0.85)=215A(用三相市电计算,功率因数取0.85)<br>由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值215A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=167A。由表可查得120kW千瓦需要的电缆规格:单芯电缆可选50平方铜线;三芯电缆应选70平方铜线。<br>二、铜铝缆载流量表<br>1、YJV电缆载流量表:<br><img><br>2、VV电缆载流量表<br><img><br>三、电缆载流量估算口诀:<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>更多关于电缆平方选择知识请多关注电百科,盗载必究。