positive: 经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,<br>则该线理论能承受的最大功率为:<br>P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×126×0.85=70kW。<br>三相电中的电功率的计算公式:<br>1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】<br>三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】<br>注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。
negative: 可以承受5500~7000瓦,不过在实际使用的时候,要结合具体的情况进行判断,影响的因素还是比较多的,比如说温度、环境之类的。国内的电压一般都是220伏,如果电流是32a,那就可以用220去乘32,计算出来的结果刚好就是7000。如果电流是最小值25,那么就可以带动5500。<br>4平方的电线在我们日常生活中还是比较常见的,购买的人数也很多,有些朋友在购买4平方电线的时候,就很好奇一个问题,它到底能够带动多少瓦,下面就让小编来为大家简单的介绍一下,希望大家在阅读完本文以后能够有所了解。