positive: 220v和380v交流接触器接线图解<br>接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;<br>1.只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,<br>2.电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。<br>3.在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。<br>4.原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。<br>5.380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。<br>380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。<br>220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。380v线圈都是接相线。220v的接触器一根零线一根火线。220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线,所以把主触头串联!其次就是控制电路线圈,也就是先要把零线直接接到A1上面,A2出来有两根线一根是接启动开关一根接常开头,启动开关的另一端接复位开关,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端,这很简单只要顺着串。最好要装一个热继电器,以保护水泵!
negative: 今天分享一些交流接触器常用接线电路图和实物图,从简单到复杂。<br><img><br>简单的点动<br><img><br>这是实物,切勿用于正反转线路<br>点动是最基础的,两个接触器的点动是不能用于电机的正反转线路的。<br><img><br>这个是接触器的互锁<br><img><br>互锁常用于控制电机的正反转<br>这个常用在接触器的正反转线路中,但是不够完美,因为未知的一些因素偶尔还是会发生短路故障。<br>接续看下面的图解。<br><img><br>这个是按钮的互锁<br><img><br>接触器还是正常接线,按钮接成互锁<br><img><br>两个接触器互锁,每个接触器可以自锁<br>这个用到控制电机正反转很适合,因为每个接触器都有自锁。而且两个接触器和按钮又是互锁状态,非常安全。<br><img><br>这个也是两个接触器互锁<br>我们再分析下这个图:两个接触器是互锁的,当按钮A按下,接触器A自锁,同时接触器A的辅助常闭触点断开,所以再按下按钮B是没有反应的,只能有一个自锁,很适合用于电机正反转线路。同时正反转启动各有两组开关,可以实现异地控制。<br><img><br>这个是个简单的异地控制<br>我们再讲下异地控制的技巧:停止按钮串联,启动按钮并联。<br><img><br>这个是顺序启动<br>我们看图:接触器A自锁以后,接触器A的常开点变成了闭合状态,这样接触器B才可以启动。这个应用也很广泛,有的设备需要先润滑以后才能启动,就需要这种顺序启动控制。<br><img><br>同上,三个顺序启动控制<br><img><br>这是三个简单的自锁<br>这三个自锁电路里,停止按钮的位置是不同的,但是无论怎么变换位置,记住,停止按钮肯定是串到接触器线圈上的。<br><img><br>顺序启动停止<br><img><br>星三角启动的控制线路<br><img><br>往返小车,很经典的电路<br>我发布的顺序大体是从简单到复杂