positive: 国家标准4平方的线载流量是30A,负荷6千瓦,8千瓦差不多就有些发热了。<br>国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。<br>按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。<br>在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。<br>一个热水器1500W加一个电火锅1600W,32英寸液晶电视的功率一般为65瓦,机顶盒工作时在15瓦左右,合计3180W。虽然同时使用的时间只有15分钟,但会使插座内导体发热量剧增,与导体接触的塑料壳体融化变形,严重的会发生火灾。<br>拓展资料<br>电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。<br>导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。<br>参考资料:搜狗百科-电缆载流量
negative: 当前在线律师:人,咨询律师免费,3~15分钟获得解答!<br>共3个回答<br><img><br><img><br><img><br>当前在线律师<br>免费咨询律师,3~15分钟获得解答!<br>相似咨询<br>已有1位律师解答<br>已有3位律师解答<br>已有4位律师解答<br>已有5位律师解答<br>劳动工伤相关法律知识<br><img><br>只要是住院,即使是一天,也可以报销的。住院的,要出具有医院盖章的住院证明,费用清单、发票等进行报销。根据《医疗保险条例》第二十七条 依照本条例缴纳基本医疗保险费的用人单位的人员,享受基本医疗保险待遇。更多<br>图文张慧进律师<br><img><br>不同城市有不同的报销时间限制,比如深圳参保人先行支付医疗费用的,应在费用发生或出院之日起十二个月内申请报销,逾期不予报销。更多<br>视频韩利通律师<br><img><br>一般情况下,职工医保卡里的余额主要是在员工生病需要就医或者吃药时使用。可以是门诊也可以是住院。然而体检的话则需要看所在的医院,如果员工所体检的医院具有医保资质的话,就是可以报销的。那么体检可以用医保卡吗,医保可以报销哪些费用呢?接下来找法网小编就来为大家解答。更多<br><img><br>医保,全称叫做社会医疗保险,是国家和社会根据相关规定,为保障劳动者患病时的基本医疗需求建立的社会保险制度,从而解决劳动者因为看病治病产生的难题。