positive: 受到破太岁的影响,2020年庚子鼠年属鸡人各方面的运势都会有所下滑,生活、工作、感情方面会遭遇诸多阻碍。在所有的运势之中,财富运势跌落得最为严重,今年的求财之路十分不顺畅,偷盗、坑骗等事件常常发生在属鸡人身上,在投资、生意上也得不到理想的回报,年底收入远远达不到预期目标。属鸡人不宜抱着一夜暴富的想法将重心摆高风险的投机上,脚踏实地工作才是获取财富的正确方式。其次,今年事业运势状况比较一般,付出比收获要多一些,最好将重点摆放在人脉积累方面。在事业得到发展的同时切忌要怀着一颗感恩的心报答对自己有帮助的人,尤其是对于陷入困难的朋友,务必要及时援助之手,此举有助于让未来的发展道路变得更加顺畅。
negative: 摘要:电流互感器怎么安装?电流互感器是供给测量仪表和继电保护装置启动用电流的电源。同时,由于运输、搬装等原因,在安装电流互感器之前,必须先进行外观检查;检查瓷体外表是否有掉落、裂纹等现象;法兰盘有无裂纹;穿心导电杆固定是否牢固等。　电流互感器的安装,要视设备配置情况而定。接下来为大家详细介绍电流互感器安装方法,以及电流互感器安装规范。　【互感器怎么安装】电流互感器怎么安装　电流互感器安装规范　电流互感器怎么安装　1　、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。　2　、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于　2.5mm2,　电压互感器回路导线截面不应小于　1.5mm2.　3、　电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。　4　、盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。　5　、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性　6　、二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。　7　、二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。　8　、电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。　电流互感器安装规范　1　、电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。　2　、同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。　3　、电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。　4　、低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。