positive: 有6个接线柱的三相异步电机,通常是用于把电机的3个绕组即6个断头,通过接线柱上上的端子连接成两种接法,也就是星形将接法和三角形接法。<br>看一下实物电机接线柱的接线<br>下图我是在网络上随便找的一个电机接线盒接线柱的接线图,我进行了标注:<br>这就是电机内接线盒的图片,可以看到通常就是U1,V1,W1, U2, V2, W2,这样的6个接线柱,图的左边圆圈①处,我用紫色线框框出来的W2,U2,V2这个3个接线柱是被铜片连接起来了,由此就组成了星形连接。<br>图片的右侧圆圈②处,W2和U1被一个铜片连接,U2和V1被一个铜片连接,V2和W1被一个铜片连接,这样三个绕组的首尾想连接起来,由此构成了三角型连接。<br>从这个图片上还能得到的信息是3KW以下功率的三相异步电机是建议将绕组连接成星形接法,而3KW以上功率的三相异步电机电机是建议接成三角形接法的。<br>进一步看一下绕组的接法<br>我画了一个不太形象的绕组接线图,如下:<br>电机内部的绕组中,U1和U2是三相绕组中第一个绕组线圈的2个抽头;V1和V2是三相绕组中第二个绕组线圈的2个抽头;W1和W2是三相绕组中第三个绕组线圈的2个抽头。这样3个绕组线圈就出来6个抽头的接线柱。<br>图中星形接法的时候就是让3根绕组的一端短接起来,而三角形接法的时候就是让3根绕组抽头的首尾两端依次相接,去组成一个环形,更形象的就是三角型,我画成矩形了,呵呵,其实只要是首尾相接,组成环形就好。<br>图中的L1,L2,L3就是给电机供电的三相电进线。
negative: PROFIBUS 电缆很简单的,就只有两根线在里面,一根红的一根绿的,然后外面有屏蔽层。接线的时候,要把屏蔽层接好,不能和里面的电线接触到。要分清楚进去的和出去的线分别是哪个,假如是一串的,就是一根总线下去,中间不断地接入分站,这个是很常用的方法。在总线的两头的两个接头,线都要接在进去的那个孔里,不能是出的那个孔,然后这两个两头的接头,要把它们的开关置为ON状态,这时候就只有进去的那个接线是通的,而出去的那个接线是断的。其余中间的接头,都置为 OFF,它们的进出两个接线都是通的(记忆方法:ON表示接入终端电阻,所以两端的接头拨至ON;OFF表示断开终端电阻,所以中间的接头要拨至 OFF)。<br><img><br>二、手把手教你如何接,如何买<br>无论是组成MPI还是RPOFIBUS-DP网络,用到的主要部件都是一样的:<br>具体电缆及接头订货号请参看:常用附件订货号<br>A. 电缆和剥线器。使用FC技术不用剥出裸露的铜线。<br><img><br>图1. 剥好一端的PROFIBUS电缆与快速剥线器(FCS,订货号6GK1905-6AA00)。<br>B. 打开PROFIBUS网络连接器。首先打开电缆张力释放压块,然后掀开芯线锁。<br><img><br>图2. 打开的PROFIBUS连接器<br>C. 去除PROFIBUS电缆芯线外的保护层,将芯线按照相应的颜色标记插入芯线锁,再把锁块用力压下,使内部导体接触。应注意使电缆剥出的屏蔽层与屏蔽连接压片接触。<br><img><br>图3. 插入电缆<br>由于通信频率比较高,因此通信电缆采用双端接地。电缆两头都要连接屏蔽层。<br>D. 复位电缆压块,拧紧螺丝,消除外部拉力对内部连接的影响。<br>网络连接器主要分为两种类型:带和不带编程口的。不带编程口的插头用于一般联网,带编程口的插头可以在联网的同时仍然提供一个编程连接端口,用于编程或者连接HMI等。<br><img><br>图4. 左侧为不带编程口的网络连接器(订货号:6ES7 972-0BA52-0XA0)右侧的是带编程<br>通过PROFIBUS电缆连接网络插头,构成总线型网络结构。<br><img><br>图5. 总线型网络连接<br>