positive: 最新回答<br>4平方的铜电线穿塑料管敷设允许安全载流量是25(A) ,一般家用电器都使用220伏单相电,根据公式:功率=电压×电流 那么220×25=5500(W) 4平方的铜电线能带5500瓦的电器。<br>4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。建议总进线最好用6-10平方线。<br>10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。<br>16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。<br>25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。<br>希望我的回答对您有所帮助。<br>4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;<br>4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。<br>在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
negative: 16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW。