positive: 男方出轨离婚的时候财产分割是可以根据男女双方的协议来实行分割,或者是在起诉时法院依据男方的过错程度来划分。男方出轨的离婚财产一般女方会分的比男方多,因为离婚的过错是由于男方出轨导致,而且也会因此认定双方感情破裂。那么如果男方出轨离婚财产怎么分呢?接下来就有法律快车的小编为大家来解答。<br>一、如果男方出轨离婚财产怎么分?<br>一般离婚时夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成时,由人民法院根据财产的具体情况,照顾子女和女方权益的原则判决。如果有证据表明,在婚姻存续期间,有配偶者与他人同居的,无过错方可以向法院提起损害赔偿。因此男方出轨,在分割夫妻共同财产的时候,男方不必然就少分,甚至不分,女方不必然就多分,甚至全分。这要看出轨的程度,是不是达到了婚姻法所规定的,在婚姻关系存续期间,有配偶者与他人同居的程度。一般来说,有配偶者与他人同居,不以夫妻名义,但持续,稳定的共同生活,同居具有一定的持续期间。因此,有配偶者与他人偶尔开房,不宜认定为有配偶者与他人同居的情形。
negative: 突发性聚乙烯(PE)管焊口断裂分析及防范措施<br>聚乙烯PE给水管道于2005年在我司大面积投入使用,通过近几年的推广使用,已作为城市给水管道的主要管材.其特有的优越性给施工带来了极大的方便,特别是它的任意借转性在施工过程中减少了不少的工作量.但根据我司近几年的使用情况和掌握的一些数据,聚乙烯管焊口防断裂是工程人员极为关注的问题,下面举几个实例进行分析:<br>一、工程实例:<br>实例一:2006年在西外街给水管道工程中,按装的DN300PE管。管道安装完成一个段落后进行试压检测。当天开始充水浸泡,(规范规定管道试压前充水浸泡时间不应少于12h)第二天开始打压.补水,当压力升至0.5Mpa时突然下降,随即检查发现在石油小区处有大量水涌出,立即停止打压,泄水查找原因后经确定是焊口下半部出现裂口漏水,分析认为是焊接时,温度不同或夹有杂质所致。<br>实例二:2008年我单位在中汕大厦进行管道改造工程中,做一条DN100PE管,当管道在地面上焊接好后,在移入沟槽过程中,焊口处平齐断开,造成施工短暂停止,经现场分析认定是热熔温度过高所致。<br>二、原因分析:<br>依据《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》及生产厂家PE管道连接操作规程及热熔连接的基本原理,要求电热板温度应控制在200—235度之间,并严格控制压力,注意对行程的控制,即在吸热阶段中严禁行程继续推进,以免产生边吸热边产生翻边,造成对接时出现硬碰硬的虚焊;在对接过程当翻边符合要求时,向内不能继续有行程,否则会出现焊口溶质外挤,最终出现硬碰硬的虚焊。实例二就是一种典型的硬碰硬焊接。<br>规程5.1.7规定在寒冷气候或大风环境条件下进行热熔连接时,应采取保护措施或调整机具的工艺参数;操作规程中提到聚乙烯管道连接时,管端要清洁干净;实例一是在作业时未采取保护措施,致使两焊接管端受热不均,退出热板连接时熔接面有杂物吸附,出现熔接面不实,局部漏水现象。<br>三、防范措施:<br>1、严格执行《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》技术要求;缩短存货时间,改善存放条件。管材出库遵守‘先进先出’的原则,减少管材管件存库的时间,不宜大于一年;管材管件在工地短期露天堆放时,严禁在阳光下暴晒,应有蓬布覆盖。<br>2、加强技术学习,提高施工质量。严格按照《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》要求施工,遵守PE管连接的操作规程,掌握热熔