positive: 一、麦当劳端午节有三倍工资。端午节属于法定节假日,用人单位安排劳动者工作的,需要支付不低于工资的300%的工资报酬。 二、法律依据: 《劳动法》第四十四条 有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬: (一)安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬; (二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬; (三)法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。
negative: 家用漏电保护器,可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对进一步保证人身和用电设备的安全具有极为重要的作用。所以,很多家里一般都会安装漏电保护器。但是有些朋友遇到漏电保护器老是跳闸的情况。那么,家用漏电保护器总是跳闸怎么回事?这里信用家装修网小编就为大家带来家用漏电保护开关跳闸原因及解决方法。<br>家用漏电保护器总是跳闸怎么回事?<br>家里漏电保护器老是跳闸,一般有几个方面的原因。一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。<br>家用漏电保护开关跳闸原因及解决方法<br>一、安装不良<br>如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。<br>二、漏电保护器自身的原因<br>出现老是跳闸时,要先判断漏电保护器的好坏。把漏电保护器负载端的线先拆下,按一下每月试跳一次的按钮,如果漏电保护器能正常起跳,表示漏电保护器正常。不能正常起跳,就需换漏电保护器了。<br>三、漏电保护器与负载不匹配<br>随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。<br>四、判断家里的线路是否有漏电的故障<br>做这项检测时,先要把所有的电器都拔掉插头。如果漏电保护器合上闸就跳,说明火线有漏电。如果是漏电保护器不定时的跳闸,问题肯定出在零线上。用你家里的电磁炉(功率稍大点的电器都行,前提是你用的电器绝对是好的,不漏电的)作实验用品,一路一路的做实验,插到那一路跳闸,漏电点就在那一路上。如果你不能判断出具体位置,这时就要请有经验的电工用摇表检测了。(有兴趣的朋友,也可用电磁炉挨个插座试,漏电点一定在不引起跳闸的插座后边)。<br>五、判断是否家用电器有漏电故障<br>做这项检测时,也是先要把所有的电器都拔掉插头。然后一个电器一个电器的试插,