positive: 导语:天气最热的时候,正常的空调温度已经没法舒缓闷热感了,必须要调制最低温才得以缓解。那么,一般空调开多少度最冷呢?空调制冷16度是最冷吗?一般情况下,空调最低温度是16度,所以不管是制冷还是制热,最冷都是16度。<br>空调开多少度最冷 空调制冷16度是最冷吗<br>空调最冷温度<br>空调16度是最冷的。这是国家规定。 因为人体不能长期在16度以下工作,容易造成身体的不适。<br>空调设定温度范围一般在16~30度之间。<br>为什么是16度呢?这个温度是跟据欧洲标准确定的,现行的家用空调温度通行的最低温度都是16度,中央空调室内标准温度为26度。空调不论是制冷还是制热,它可设定的温度最高为30℃、最低是16℃,这个温度极限值只适用于氟冷媒系统空调机;如果是其它冷媒系统,温度范围可以向两边延伸,比如最低可达5℃、最高可达60℃。<br>国内现行家用空调温度通行的最低温度都是16℃,主要还是从节能和人体舒适度角度综合来进行考虑的。<br>其实,16度不是为制冷设计的,而是为制热准备的。就是说:<br>制冷不能设置16度,因为有害于身体。<br>制热可以设置16度,可以有益于健康。<br>中医讲究天人合一,夏天就得热,冬天就得冷。由此,空调温度的设置:<br>制热20度。最好是16度。只要不僵手僵脚即可。<br>制冷26度。最好是设置的温度在26~29度,比室外温度相差3~6度,室外29度设置26度,室外35度设置29度。目的是缩小室内外温差,有益于健康。<br>空调怎么调温度最佳?<br>空调温度<br>1、度数不要调的过低<br>很多人一开始觉得热,就想立刻把空调开到最低,希望能立刻凉快起来,这是很不好的,因为这样过度太快的话,身体可能会适应不了,容易出现头疼、冷汗、疲惫等不良症状。<br>2、与室外温度相差不要太大<br>在调整室内温度时,最好与室外的温度相差不要太大,在5-7度内就可以了,相差过大,出去时会感觉特别热,回来时又会感觉特别冷。<br>3、调整温度时要照顾老人和小孩<br>如果家中有老人或者小孩子的话,就不要为了自己贪图凉快而把空调开的比较大,因为老人和小孩子体内温度调整能力比较差,很容易受空调的影响导致感冒或身体不舒服。<br>4、一般温度开26-28度为宜<br>温度开在26-28度这个期间是身体感觉比较舒服的梯度,也是比较环保省电的,如果不
negative: 平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中轮回在不同位置所对应的压力,因为R22是在气液之间轮回变化的,伴跟着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有显著的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。<br>平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。<br>制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。<br>制冷学空调制冷设计的工况前提是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。<br>所以空调尺度制冷低压力为0.48MPa。<br>空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。<br>所以平衡压力为0.96MPa。<br>为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝尺度温差选取15℃,所以在室外35℃前提下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa<br>所以空调高压压力为1.83MPa。<br>制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。<br>1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.<br>所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。<br>因为空调工作环境通常知足不了工况前提,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:<br>低压压力,0.5 MPa或5公斤;<br>高压压力,1.8 MPa或18公斤;<br>平衡压力,1 MPa或10公斤。<br>空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,<br>以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。<br>为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发尺度温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。<br>因为室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。<br>所以制热平衡压力大约为<br>0.7MPa。<br>空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.<br>所以空调制热三个压力大约为:<br>低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。<br>高压压力,1.8 MPa或18公斤。<br>平衡压力,0.7 MPa或7公斤。<br>从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。