positive: 空调出现漏氟现象,一般是由于空调制冷系统故障泄漏、堵塞、管路凹瘪、压缩机不做功、单向阀或四通阀损坏等原因造成。具体由一下几种可能的原因:<br>一、蒸发器泄漏<br>空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。<br>二、室内机连接处泄漏<br>空调器运转正常,而室内机无冷气吹出,说明制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹,说明此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处的“纳子”;,再用洗涤灵搓出泡沫涂上,检查连接处是否有气泡吹出。若没有,可以从低压气体阀门旁路咀加F22气体制冷剂,以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处,3~5分钟后仍没有汽泡产生,说明连接处漏气故障排除。<br>三、室外机截止阀芯泄漏<br>室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后,由于开关阀门轴来回旋进、旋出,加之橡胶圈年久老化,把轴外密封橡胶圈磨坏,造成截止阀泄漏,用洗涤灵检漏,可发现3分钟左右冒一个小气泡。采用在二次密封帽内,加一个石棉圆垫的方法,即可排除小漏故障。若泄漏严重,能听到嘶嘶的响声,可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。泄放时管内应剩0.1MPa压力的制冷剂,以防止系统进人空气,带来抽真空的麻烦。<br>四、室外压缩机U型管泄漏<br>室外压缩机U型排气管泄漏较普遍,主要原因是铜管管壁薄,材质差,弯成U型弯后,出现较小的裂纹,压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把气体漏光,等室内机无冷风吹出时,经检查才发现。
negative: 氟机中央空调需要在业主装修之前进场施工,提前确定好内机的安装位置,规划好线路管道的走向,一般在水电工进场后即可安排施工安装。正规的安装步骤主要有以下几步:<br>第一次安装:水电进场时联系安装<br>1、对中央空调室内机进行吊顶安装,并对内机进行包裹,防止有灰尘杂质进入;<br>注意事项:①内机需要和房顶稍微有点间距,最好不小于1公分,避免运行时与墙顶产生共振。②内机吊装时必须处于水平位置,安装好后要用专用工具测量,查看机器是否安装正确。<br><img><br>2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。并做好冷媒管接头的保护。<br>注意事项:在中央空调内机安装完成之后,即可安装冷媒铜管,这是空调安装过程中非常重要的一个环节。<br>①铜管的焊接点必须在铜管与分歧管的连接处进行焊接,不要在铜管与铜管除焊接,这是不规范的。②在焊接过程中必须在铜管内充入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。<br><img><br>第二次安装:第一次安装结束24小时之后<br>1、吊装中央空调室外机<br>注意事项:室外机安装时,外机出风口50公分内以及外机后部15公分内要无遮挡物,落地脚要安装减震块,保证外机运转时通风散热降低噪音。<br>2、充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。<br><img><br>第三次安装:第二次安装结束后<br>1、安装风口<br>注意事项:<br>①回风口安装:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。②出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。<br><img><br>2、设备运行调试。<br>对设备运行进行调试,制冷(热)效果,空调运行时是否有噪音等。