positive: 30度热,度数高制热快。<br>空调制热原理:压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。<br>液体在进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同,常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。<br>就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。<br>扩展资料<br>空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。<br>氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的。<br>压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。<br>然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风。<br>空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。<br>制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。<br>在空调器设计与制造中,一般允许将温度控制在16~32℃之间。如若温度设定过低时,一方面增加不必要的电力消耗,另一方面造成室内外温差偏大时,人们进出房间不能很快适应温度变化,容易患感冒。<br>参考资料来源:百度百科——空调
negative: 平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中轮回在不同位置所对应的压力,因为R22是在气液之间轮回变化的,伴跟着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有显著的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。<br>平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。<br>制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。<br>制冷学空调制冷设计的工况前提是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。<br>所以空调尺度制冷低压力为0.48MPa。<br>空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。<br>所以平衡压力为0.96MPa。<br>为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝尺度温差选取15℃,所以在室外35℃前提下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa<br>所以空调高压压力为1.83MPa。<br>制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。<br>1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.<br>所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。<br>因为空调工作环境通常知足不了工况前提,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:<br>低压压力,0.5 MPa或5公斤;<br>高压压力,1.8 MPa或18公斤;<br>平衡压力,1 MPa或10公斤。<br>空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,<br>以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。<br>为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发尺度温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。<br>因为室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。<br>所以制热平衡压力大约为<br>0.7MPa。<br>空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.<br>所以空调制热三个压力大约为:<br>低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。<br>高压压力,1.8 MPa或18公斤。<br>平衡压力,0.7 MPa或7公斤。<br>从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。