KEduca
Il existe différents types de tests, mais ces types n'ont pas vraiment de signification réelle. Tout dépend du type des questions contenues.
Essai diélectrique
On différencie les surtensions temporaires, donc longues, et celle transitoire, courtes et généralement amorties. Un certain nombre de formes de tension normalisée sont définies par les normes. Dans le tableau suivant l'abréviation f désigne la fréquence. À ces signaux spécifiés pour les réseaux électriques en courant alternatif, il convient d'ajouter les formes de tensions pour le test des équipements à courant continu, ainsi que deux types d'essais courants pour les câbles et les transformateurs. Ces essais ont pour but de vérifier la tenue de l'appareil dans le cas où une surtension à fréquence industrielle (50 ou ) se produit sur le réseau, par exemple à la suite d'une perte de charge. Ils sont exigés pour toutes les tensions assignées. Selon la norme CEI, une tenue pendant une minute est exigée. En fonction de la tension nominale, le niveau de tension d'essai varie entre environ 1,5 et 3XU, la tension maximale entre phases. Au plus la tension nominale est élevée au plus le facteur multiplicatif est faible. Sauf mention contraire cet essai dure . Pour les enroulements des transformateurs de conversion HVDC, cette durée est notablement augmentée à une heure.