لوله مسی
تشخیص و از بین بردن پیوند ضعیف نسبتاً ساده است. کشف با استفاده از یک ولت‌متر ساده DC انجام می‌شود، با استفاده از پروب‌های آزمایشگاهی در مکان‌های مختلف لوله کشی قرار دارد. به‌طور معمول، یک کاوشگر روی لوله داغ و کاوشگر بر روی لوله سرد، در صورت عدم وجود زمین نادرست به کاربر می‌گوید. هر چیزی فراتر از چند میلی ولت قابل توجه است، و پتانسیل‌های ۲۰۰ میلی ولت مشترک است. پیوند مفقودالاثر در ناحیه شکاف بهترین ظاهر خواهد شد، زیرا پتانسیل الکتریکی اندازه‌گیری شده در طول فاصله از بین می‌رود. پیوند مفقود شده معمولاً در نزدیکی ورودی آب سرد به ساختمان قرار دارد، زیرا معمولاً تجهیزات تصفیه و تصفیه به آن افزوده می‌شود، اما نشت سوراخ سوراخ ممکن است در هر نقطه از پایین دست یا بالادست از وقفه در تداوم برق رخ دهد.
سیم‌کشی ساختمان با آلومینیوم
اکثر فلزات (به استثنای چند مورد، مانند طلا) در معرض هوا آزادانه اکسید می‌شوند. اکسید آلومینیوم رسانای الکتریکی نیست بلکه یک عایق الکتریکی است. در نتیجه، جریان الکترون‌ها از طریق لایه اکسید می‌تواند تا حد زیادی بازداشته شود. با این حال، از آنجا که لایه اکسید تنها چند نانومتر ضخامت دارد، مقاومت اضافه‌شده در بیشتر شرایط قابل توجه نیست. هنگامی که سیم آلومینیوم به درستی مختوم شود، اتصال مکانیکی لایه نازک و شکننده اکسید را می‌شکند و یک اتصال الکتریکی عالی ایجاد می‌کند. تا زمانی که این اتصال شل نشود، هیچ راهی برای نفوذ اکسیژن به نقطه اتصال و تشکیل اکسید بیشتر وجود ندارد.