Dieselgeneratorgespeiste Niederspannungs-Inselnetze werden bei der Kurzschlussberechnung gemas Norm IEC 60909-0, Kurzschlussstrome in Drehstromnetzen, Berechnung der Strome, manchmal nur unzureichend dargestellt, wenn die minimalen Kurzschlussstrome zu berechnen sind. Speziell die Uberprufung der Einhaltung der Ausschaltbedingung sowie die Uberprufung der Selektivitat des Schutzes erfordern die Bestimmung dieser Strome. Es werden im Artikel anhand eines Beispiels aus der Praxis die berechneten Kurzschlussstrome gemas Norm IEC 60909-0 mit jenen einer transienten Simulation verglichen. Dabei wird untersucht, ob die Uberprufung der Ausschaltbedingung und Einhaltung der zulassigen Ausschaltzeit mit Hilfe einer Kurzschlussberechnung gemas Norm ausreichend genaue und sichere Ergebnisse liefert.
['Hans-Peter Vetö', 'Jürgen Marchgraber']
Betrachtung von Kurzschlüssen in dieselgeneratorversorgten Inselnetzen – Vergleich transienter Rechnung mit Rechnung gemäß IEC 60909-0:2016