<https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/43122-pompa-ciep%C5%82a-nulite/#comment-652220>
<http://schema.org/text>
"Kolego @jojo2a \n \n\n\n\tZobacz w ustawieniach pompy parametr L4, jest to temperatura załączenia grzałek fabrycznie ustawiona na +5stopni. Na forach piszą że u niektórych to główny problem dużego zużycia energii. Użytkownicy przestawiają temperaturę na -8stopni. Warto poczytać o \"zaletach\" tego sprzętu.\n \n\n\n\tYaro.\n \n"
<https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/43122-pompa-ciep%C5%82a-nulite/>