_:nf1b8f983c92045bf95d921774df1cc23xb31
<http://schema.org/description>
"\n\nProtege bombas sumergibles contra alta temperatura y fugas en el sello.\nSe usa en motores de 1 a 300 H.P.\nSensibilidad ajustable para la detección de fuga en el sello.\nTiene memoria de fallas.\nRestablecimiento manual o automático.\nDual voltaje opera en 120V y 220V.\nCertificado por UL de México SA de CV.\nVoltaje de alimentación: 120/220 VCA ± 10% @ 50/60 Hz\nCapacidad del contacto: 10 Amp. @220VCA, 3 Amp. @ 440VCA\nVida útil del contacto: 200,000 operaciones a plena carga.\nRetardo de desconexión: 3s.\nSensibilidad de nivel de aislamiento: Ajustable de 5K a 100K ohms.\n"
<https://purificadoragua.tododeagua.mx/filtro/tableros-de-control-nassar-en-3-electronivel-para-un-deposito-de-vaciado-o-llenado-en-3-nassar-electronics>