_:nf1b8f983c92045bf95d921774df1cc23xb0
<http://schema.org/description>
" \n\nControla e indica los niveles de agua de un sólo depósito.\nInstalación dentro de gabinete en riel DIN o atornillado\nPara bombas monofásicas y trifásicas de 1/4 a 300 H.P.\nOpera bombas de hasta 1,5 H.P. sin contactor.\nSalida de CA, evita incrustaciones.\nTodos los modelos operan en 120/220 V\nCertificado por UL de México SA de CV.\nVoltaje de alimentación: 120/220 VCA., 50/60 CPS\nCapacidad de los contactos: NA 12 amp. NC 8 amp. 1.5 CF a 220 V\nVida útil a plena carga: 200,000 operaciones.\nResistencia del liquido: 50K Q max.\nVoltaje de los electrodos: 18 VCA max.\nConsumo: 3 Watts max.\nLargo del cable de electrodos: 300 mts. max. (5,000 mts. sobre pedido)\nTemperatura de operación: de -10 a +50° C.\nPeso con empaque: 390 gr.\n\n "
<https://purificadoragua.tododeagua.mx/filtro/tableros-de-control-nassar-en-3-electronivel-para-un-deposito-de-vaciado-o-llenado-en-3-nassar-electronics>