<https://websor.ru/oborudovanie-i-materialy/vybor-ktp/komponovka-oborudovaniya-4-18-298/#sso/article>
<http://schema.org/articleBody>
"Блочно-модульные трансформаторные подстанции серии &quot;КОНТИНЕНТ&quot; 2КТП-П(Т)-250...1000/10(6)/0,4-07 УХЛ1. Компоновка оборудования № 4-18-298. Условные обозначения 1 - трансформатор силовой; 2 - камера 10(6) кВ КСО-298 &quot;СТАНДАРТ&quot;; 3 - панель распределительного щита 0,4 кВ ; 4 - шкаф собственных нужд ШСН; 5 - электроконвектор ЭВНБ 2,0; 6 - полка инвентарная. Масса блок-модулей Модуль &quot;УВН&quot; с оборудованием - 17900 кг. Модуль &quot;РУНН&quot; с оборудованием - 6900 кг. Модуль &quot;Т1 - Т2&quot; - 4500 кг (без учета массы трансформаторов). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ1. Система вентиляции и обогрева обеспечивает в отсеках &quot;УВН&quot; и &quot;РУНН&quot; температуру помещения в диапазоне +10...+20&deg;С в автоматическом режиме.2. В габаритах трансформаторных отсеков &quot;Т1&quot; и &quot;Т2&quot; для силовых трансформаторов с массой масла до 600 кг выполняется маслоприемник, рассчитанный на аварийный прием не менее 20% масла.3. Антикоррозийная защита металлических конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 с применением холодного цинкования стали, а также имеет лакокрасочное покрытие, соответствующее исполнению УХЛ1, со сроком службы не менее 15 лет.4. Корпус подстанции выполнен с использованием скрытых элементов крепления, препятствующих несанкционированному доступу, а также имеет защиту от случайных внешних механических повреждений по периметру.5. Сейсмоустойчивость конструкции КТП до 9 баллов (по шкале MSK-64) подтверждена Сертификатом соответствия Органа по сертификации системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.6. II степень огнестойкости блочно-модульного здания подтверждена Заключением ФГУ ВНИИПО МЧС России. 7. Конструктивные особенности модифицированных камер КСО-298 &quot;СТАНДАРТ&quot;:- установка и демонтаж любого вакуумного выключателя осуществляется через верхний отсек, а также через кабельный отсек или крышу без демонтажа камеры.- наличие выдвижного механизма релейного отсека, ширина двери релейного отсека 460 мм, локализация отсека РЗиА, исключающая возможность прикосновения оператора ктоковедущим частям и механизмам управления аппаратами. Конструкция камер предусматривает применение любого типа РЗиА.- в габарите 750 мм имеется возможность присоединения шести кабелей из сшитого полиэтилена сечением до 500 мм2 при одновременном наличии в кабельном отсеке трансформатора напряжения типа ОЛСП, ограничителей напряжения, указателей напряжения и двух трансформаторов тока нулевой последовательности ТЗЛ-200. Дверь кабельного отсека является съёмной и легко демонтируемой. - наличие механических указателей состояния вакуумного выключателя.- раздельное освещение отсеков камеры. В представленном для скачивания ниже архиве формата .zip вложены опросные листы с примерами заполнения Скачать файлы. ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП. Порядок заказа"
<https://websor.ru/oborudovanie-i-materialy/vybor-ktp/komponovka-oborudovaniya-4-18-298/>