_:nb2207fce051d43318a4cb89dcba196f9xb2
<http://schema.org/text>
"Trong quá trình vận hành máy phát điện bạn thường gặp phải tình huống máy phát điện không nổ. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do:\r\n- Nhiên liệu không vào xilanh\r\n- Hệ thống nhiên liệu phun kém hoặc không hoạt động\r\n- Nguồn nhiên liệu không đạt chất lượng\r\n- Nhiên liệu vào xi lanh quá sớm hoặc quá muộn\r\n- Nhiệt độ và áp suất không khí cuối thì nén không đủ\r\nĐể khắc phục tình trạng trên bạn nên:\r\n- Kiểm tra nhiên liệu trong thùng có đủ không, đã mở khóa nhiên liệu chưa, bình lọc nhiên liệu có bị bẩn không.\r\n- Kiểm tra xem kim phun có bị đóng muội than, kẹt kim phun, bụi bẩn rơi vào ô kim phun không.\r\n- Kiểm tra xem mình đã sử dụng đúng loại nhiên liệu chưa, nhiên liệu có đạt chất lượng không, nếu không thì phải hút hết nhiên liệu cũ ra và thay thế bằng nhiên liệu mới đạt chất lượng.\r\n- Kiểm tra cân bơm, con đội BCA điều chỉnh đã đúng chưa.\r\n- Xem xét các xupap động cơ bị treo hoặc không kín, lò xo xupap động cơ bị gãy hoặc yếu."
<https://mayphatdienvogia.com/may-phat-dien-denyo-50kva-1-pha/>