<https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35420-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-na-rotametrach/#comment-561738>
<http://schema.org/text>
"KVS dla danego zaworu jest liczony przy spodku ciśnienia 1bar , jezeli przed zaworem masz 2bary , a za zaworem  1bar wtedy masz te 1,6m3/h , im mniejsza różnica ciśnień tym mniejszy przepływ \n \n"
<https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35420-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-na-rotametrach/>