<https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35420-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-na-rotametrach/#comment-561742>
<http://schema.org/text>
"Dla takich chcianych parametrów rura jest za mała i zaw 3-D też.\n \n\n\n\tDla przepływów  rzędu 2l i 10 obiegach powinna być rura Cu28 na całej długości i zaw 3-D z Kvs ok 4,5,  nawet Kvs 6 będzie dobre.\n \n\n\n\tI to chyba zamyka dyskusję o tym co jest źle.\n \n"
<https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35420-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-na-rotametrach/>