_:ne04f5a12c3ba4f7c9f174e7143072a62xb0
<http://schema.org/description>
"Дизельний генератор EnerSol STYS- 75Y Максимальна потужність (3~) = 75кВА/60кВт Номінальна потужність (3~) = 68кВА/55кВт cos φ = 0,8 Напруга (3~) = 400 В Напруга (1~) = 230 В Струм (3~) = 108 А Частота = 50 Гц Тип двигуна YANGDONG Потужність двигуна = 63 кВт Кількість циліндрів = 4 Місткість масляної системи = 13л Швидкість обертання = 1500 Про/хв Тип палива = дизельне Тип охолодження = водяне Місткість паливного бака = 160л Автономна робота = понад 8 годин Габаритні розміри ДхШхВ = 2300х950х1350 мм. Маса = 1284 кг. *Характеристики вказані для базової комплектації. *Параметри можуть бути змінені за технічним завданням замовника. *Ми постійно модернізуємо та оновлюємо свою продукцію, тому деякі параметри можуть незначно змінюватись, уточнювати перед замовленням.   Базова комплектація  *Додаткові опції  Промисловий дизельний двигун АВР (автоматичне введення резерву)  Синхронний альтернатор з AVR (*асинхронний); Оцинкований капот (кожух);  Паливний бак вбудований у раму (* обсяг може бути змінений за бажанням замовника); Колір;  Погодний, шумозахисний кожух (капот) Габаритні розміри;  Підігрів охолоджувальної рідини; Тип альтернатора – асинхронний;  Свічки розжарення; Об єм паливного бака до 2000л.;  AMF панель керування; Клас ізоляції / рівень захисту: (* IP23; * IP54);  Термові вимикач; Панель керування під потреби замовника;  Термомагнітний захист; GSM модем;  АКБ із зарядним пристроєм; SNMP модуль;  Захист двигуна: за температурою, рівнем олії та понад обороти; Підігрів олії;  показник рівня палива; Системи підігріву WEBASTO  Аварійна кнопка; Фільтр-сепаратор із підігрівом;  Місце для встановлення автоматичного введення резерву Дорожній причіп, шасі;  Регулювання напруги: +/-1,0; (*+/-0,5); Зовнішній паливний бак;  Клас ізоляції / рівень захисту: H/IP23; (*IP21; * IP54); Пристрої палива підкачування;   Електронний регулятор обертів;   Пристрої синхронізації.  ТОВ «ГЕКО-Центр» займається виробництвом та постачанням генераторного обладнання, стабілізаторів напруги, джерел безперебійного живлення та щитового обладнання «EnerSol». Продукція виготовляється відповідно до технічних умов ТОВ “ГЕКО-Центр” на заводах-партнерах в Україні, Туреччині, Європі та Китаї. Вся продукція сертифікована в Україні. Ми гарантуємо Вам надійну європейську якість та бездоганний сервіс!"
<https://geko.kiev.ua/generatory/dizelnij-generator-enersol-stys-75y>