_:ncc95df6cc99c49689dcdd0ac49210c3exb0
<http://schema.org/description>
"Преимущества:\r\n\r\nПриборы этой серии имеют 16 ступеней автоматического регулирования, благодаря чему обеспечивается повышенная точность напряжения на выходе. Они предназначены для промышленного, офисного, бытового использования и рассчитаны на непрерывную стабилизацию параметров однофазной электросети.\r\n\r\nПреимуществами предлагаемой серии являются:\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\nповышенная точность стабилизации;\r\n \t\r\n\r\nбыстрое реагирование на перепады входных токовых характеристик;\r\n \t\r\n\r\nвысокое качество сборки и прочность конструкции;\r\n \t\r\n\r\nусиленная защита от короткого замыкания и перегрузки;\r\n \t\r\n\r\nвозможность настройки диапазона входного напряжения.\r\n\r\n\r\n\r\nПриборы просты в подключении и использовании. Производителем предусмотрен кронштейн для настенного монтажа и ножки для напольного размещения. Все текущие параметры наглядно отображаются на индикаторе лицевой панели.\r\n\r\n Конструктивные особенности\r\n\r\nАвтоматический регулятор напряжения работает на базе автотрансформатора с тиристорными ключами. Непрерывную обработку поступающих данных и регулирование параметров осуществляет плата управления. Независимая защита от короткого замыкания обеспечивается автоматом-расцепителем.\r\n\r\nПрибор рассчитан на работу в обычном и аварийном режиме. При поломке рабочих узлов потребителю подается входное напряжение, но при этом поддерживается защита от сверхтоков.\r\n\r\nОбщие технические характеристики стабилизаторов STANDARD\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРежим работы\r\n&mdash;\r\nПостоянный\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКоличество ступеней регулирования\r\n&mdash;\r\n16\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОтклонение выходных напряжений\r\n±%\r\n3\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРабочий диапазон входных напряжений\r\nВ\r\n139÷248\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРабочий диапазон выходных напряжений\r\nВ\r\n213÷227\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПредельный диапазон входных напряжений\r\nВ\r\n60÷267\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВремя реакции на изменение напряжения\r\nмс\r\n20\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВремя реакции на аварийное изменение напряжения\r\nмс\r\n20\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТемпература срабатывания тепловой защиты,\r\n\r\n°C\r\n\r\n105\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбщие технические характеристики стабилизаторов STANDARD\r\nмодификации LV &mdash; защита от пониженного входного напряжения\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРабочий диапазон входных напряжений\r\nВ\r\n98÷205\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРабочий диапазон выходных напряжений\r\nВ\r\n213÷227\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПредельный диапазон входных напряжений\r\nВ\r\n60÷220\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбщие технические характеристики стабилизаторов STANDARD\r\nмодификации HV &mdash; защита от повышенного входного напряжения\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРабочий диапазон входных напряжений\r\nВ\r\n176÷286\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРабочий диапазон выходных напряжений\r\nВ\r\n213÷227\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПредельный диапазон входных напряжений\r\nВ\r\n60÷305\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСтабилизаторы обеспечивают\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\nавтоматическое отключение от сети при повышении входного фазного напряжения свыше 267 В (220 В или 305 В для моделей ориентированных на пониженное &mdash; LV и повышенное &mdash; HV напряжение соответственно)\r\n \t\r\n\r\nнеискаженную форму синусоидального выходного напряжения;\r\n \t\r\n\r\nработу во всем диапазоне нагрузок от холостого хода до максимальной нагрузки;\r\n \t\r\n\r\nстабилизацию выходного фазного напряжения на уровне 220 В ±3% при изменении входного фазного напряжения от 139 до 248 В (98÷205 В или 176÷286 В для моделей ориентированных на пониженное &mdash; LV и повышенное &mdash; HV напряжение соответственно), частотой 50 Гц;\r\n \t\r\n\r\nотображение входного и выходного напряжений;\r\n \t\r\n\r\nотображение кода ошибки в случае защитного отключения;\r\n \t\r\n\r\nзащиту от короткого замыкания;\r\n \t\r\n\r\nзащиту от превышения тока, с возможностью безопасной перегрузки на ограниченное время для пусковых токов электродвигателей;\r\n \t\r\n\r\nзащиту от импульсных перегрузок по току в течение 10 мс с отключением на 1 минуту;\r\n \t\r\n\r\nрежим «транзит»;\r\n \t\r\n\r\nзащиту потребителей от перенапряжения в режиме «транзит» при повышении входного фазного напряжения свыше 265 В.\r\n \t\r\n\r\nвыключение стабилизатора при перегреве силового трансформатора;\r\n \t\r\n\r\nотключение силовых ключей при перегреве в случае перегрузки;\r\n \t\r\n\r\nзащиту от некорректного подключения стабилизатора;\r\n\r\n\r\n\r\nСтабилизатор не имеет гальванической развязки между входом и выходом.\r\n\r\nПо индивидуальному заказу возможно исполнение стабилизатора с любым диапазоном входного напряжения.\r\n\r\nСтабилизатор обеспечивает автоматическое отключение от сети при превышении верхнего значения входного напряжения предельного диапазон входных напряжений, при снижении напряжения до рабочего уровня происходит автоматическое включение стабилизатора.\r\n\r\nСтабилизатор обеспечивает защиту от короткого замыкания и длительной перегрузки на выходе, а также режим «транзит» в аварийной ситуации или в случае отсутствия необходимости в стабилизации напряжения.\r\n\r\nПродукция сертифицирована."
<https://univolt.ru/stabilizator-napryazheniya-energotekh-standard-9000kh3-lv/>