_:na1047740020e44c7ac0cc0ccfce5975bxb0
<http://schema.org/description>
"Циркуляционные насосы DAB BPH применяются для циркуляции теплоносителя в отопительной системе или системе кондиционирования. Данная линейка насосов может быть выполнена как в однофазном, так и трехфазном исполнении (3x400 В) при трехскоростном режиме работы. Смазывание подшипников насоса осуществляется посредством перекачиваемой жидкости. Модельный ряд обладает номинальной скоростью вращения 2800 об/мин.\n \n\nРАЗЛИЧИЯ ОДНОФАЗНЫХ И ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ\nДля однофазной серии насосов не требуется установка дополнительной системы защиты, чего нельзя сказать о трехфазных моделях — для них обязательно использование дополнительной внешней защиты. У сдвоенных насосов DAB DPH имеется встроенный обратный клапан. При отказе в работе одного из насосов второй насос приводится в действие автоматически, что значительным образом повышает надежность системы.\nШирокий ассортимент насосов DAB BPH-DPH позволяет их применять для административных сооружений и зданий промышленного типа. Монтаж насосов не является трудоемким процессом. При эксплуатации насосы практически не издают шумов. Благодаря положительной репутации насосы серии DAB успешно используются на различных объектах страны. Популярность насосов также связана с надежностью конструкции, высоким качеством всех ее элементов и доступной стоимостью.\nКОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛИКОЛЯ ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30% ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕГО ОБЪЕМА!\nТемпературный режим жидкости для перекачивания составляет -10±110° С, а в некоторых моделях температура может доходить до +120° С.\n\nРабочее давление при максимальной нагрузке — до 10 бар.\n\nВал двигателя при монтаже насоса должен находится в горизонтальном положении.\n\nФланцевое присоединение.\nМатериалы, применяемые при производстве:\n\nЧугунный гидравлический корпус\nТехнический полимер для рабочего колеса\nВал и защитная роторная оболочка из нержавеющей стали\n\n\n\nМодель насоса\nПитание\nМонтажная длина\nФланец\nМощность (1-2-3 скорость)\nРасход min-max\nНапор min-max\n \n\n\nBPH 60/250.40 M\n1x230 В, 50 Гц\n250 мм\nDN 40\n292-309-316 Вт\n1,8-12 м3/ч\n2-6,8 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 60/250.40 T\n3x400 В, 50 Гц\n250 мм\nDN 40\n232-316-348 Вт\n1,8-12 м3/ч\n2,3-7,4 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 120/250.40 M\n1x230 В, 50 Гц\n250 мм\nDN 40\n376-498-510 Вт\n1,8-14,4 м3/ч\n2,4-10,3 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 120/250.40 T\n3x400 В, 50 Гц\n250 мм\nDN 40\n339-499-536 Вт\n2,4-14,4 м3/ч\n2,2-11 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 60/280.50 M\n1x230 В, 50 Гц\n280 мм\nDN 50\n506-540-595 Вт\n1,8-24 м3/ч\n2,3-7,5 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 60/280.50 T\n3x400 В, 50 Гц\n280 мм\nDN 50\n423-546-589 Вт\n2,4-24 м3/ч\n2,4-7,8 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 120/280.50 M\n1x230 В, 50 Гц\n280 мм\nDN 50\n590-800-870 Вт\n4,2-30 м3/ч\n2,1-10,8 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 120/280.50 T\n3x400 В, 50 Гц\n280 мм\nDN 50\n603-840-898 Вт\n4,2-30 м3/ч\n2,6-11,3 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 150/280.50 T\n3x400 В, 50 Гц\n280 мм\nDN 50\n1030-1360-1470 Вт\n4,2-24 м3/ч\n7,5-14,6 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 180/280.50 T\n3x400 В, 50 Гц\n280 мм\nDN 50\n1130-1540-1630 Вт\n7,2-36 м3/ч\n5,2-17,4 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 60/340.65 M\n1x230 В, 50 Гц\n340 мм\nDN 65\n564-685-735 Вт\n1,8-36 м3/ч\n1,2-6,8 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 60/340.65 T\n3x400 В, 50 Гц\n340 мм\nDN 65\n535-705-756 Вт\n4,2-36 м3/ч\n1,4-7,3 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 120/340.65 T\n3x400 В, 50 Гц\n340 мм\nDN 65\n934-1200-1275 Вт\n4,2-42 м3/ч\n3-10,8 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 150/340.65 T\n3x400 В, 50 Гц\n340 мм\nDN 65\n1210-1690-1796 Вт\n4,2-42 м3/ч\n7.2-14,9 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 180/340.65 T\n3x400 В, 50 Гц\n340 мм\nDN 65\n1560-2330-2760 Вт\n7,2-42 м3/ч\n10-17,8 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 120/360.80 T\n3x400 В, 50 Гц\n360 мм\nDN 80\n1302-1710-1820 Вт\n7,2-42 м3/ч\n5,7-11,7 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 150/360.80 T\n3x400 В, 50 Гц\n360 мм\nDN 80\n1710-2686-2870 Вт\n7,2-72 м3/ч\n6-15 м\n\n \n\n \n\n\nBPH 180/360.80 T\n3x400 В, 50 Гц\n360 мм\nDN 80\n1490-2210-2310 Вт\n7,2-54 м3/ч\n5,5-17,4 м\n\n \n\n\n"
<https://almaty-ug.kz/p79026107-tsirkulyatsionnyj-nasos-dab.html>