_:nc63f0e3b44fd4cd68528840d011f61e3xb5
<http://schema.org/description>
"Der Dachventilator Dalap ALBATRO Ø 285 mm mit dem Luftdurchfluss 1780 m³/h ist ein vertikal ausblasender Radialventilator mit besonders hoher Förderleistung und für den Einsatz auf jedem Dach-Typ und in vertikalen Lüftungsschächten konstruiert.\nAufbau\nAufgrund seines wetterfesten und robusten Gehäuses aus pulverbeschichtetem Stahl und der allseitig windgeschützten Bauweise, ist der auch der Einsatz bei besonders freistehenden Gebäuden empfehlenswert. Der Radialventilator hat die Standard Laufradgröße 285 mm.\nMotor\nDer kugelgelagerte 2-polige, Einphasen- Außenläufer Asynchronmotor ist ausgestattet mit automatisch rückstellendem Überhitzungsschutz und einem Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln, welche bei der Herstellung dynamisch ausgewuchtet wurden. Somit sind ein zuverlässiger, geräuscharmer Betrieb und die Einhaltung der exakten technischen Kennwerte zu garantiert. Der Dalap ALBATRO 280 besitzt die Motorschutzart IP 44.\nDrehzahlregelung\nDie Leistungsregelung (stufenweise oder stufenlos) über einen Thyristor- oder Trafo-Drehzahlregler ist problemlos möglich. Beim Anschluss mehrerer Ventilatoren muss jedoch darauf geachtet werden, dass die maximale Stromstärke und Stromaufnahme des Drehzahlreglers nicht überschritten wird. Reserve für den Anlaufstrom einplanen!\nMontage\nDer Ventilator Dalap ALBATRO 280 sollte direkt über einem Lüftungsschacht oder Luftkanal montiert werden.\nAlle Angaben zu elektrischem Anschluss und Montage sind in der Betriebsanleitung und dem Schaltplan enthalten. Diese sind auf jeden Fall einzuhalten."
<https://www.iventilatoren.de/dachventilator-dalap-albatro-o-285-mm-1780-m-h-x1312>