_:neb5aac179dca4625966fe1b234041db2xb0
<http://schema.org/description>
"Парогенератор электрический ТЭНовый марки ПЭТ предназначен для выработки насыщенного водяного пара с температурой 130-160 °С и давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяемой нагревом блок-ТЭНов.\nПарогенераторы ТЭНовые могут быть поставлены в следующих исполнениях:\nПо материалу исполнения парового котла\n\nс котлом из нержавеющей стали.\n\nКак опция, может использоваться исполнение всего корпуса из нержавеющей стали (Примечание: опция «Корпус из нержавеющей стали» увеличивает стоимость парогенератора на 10 000 руб.).\nПарогенератор применяется для обработки молочной, мясной и рыбной продукции; для стерилизации тары в пищевой промышленности; приготовления комбикормов в животноводстве; в пивоварении; в производстве фанеры, бетона; в горнодобывающей промышленности; в строительстве; для оборудования сушильных и пропарочных камер разного назначения в т.ч. химчисток; в системах отопления и горячего водоснабжения в жилых и промышленных зданиях; для производства насыщенного технологического пара в пищевой промышленности, нефтедобыче, на стройплощадках, в муниципальном хозяйстве, сельском хозяйстве, для отпаривания, очистки, дезинфекции.\nВид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150. По способу защиты человека от поражения электрическим током парогенератор относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.\nНа парогенератор не распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных» (См. п.1.1.2 «Правил…») и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (См. п.1.1.3 «Правил…»), что делает их НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ РОСТЕХНАДЗОРУ.\n\n\n \n\nОсновные технические характеристики:\n\n\n\n\n\nНаименование модели\n\n\nПЭТ-15Н\n\n\nПЭТ-30Н\n\n\nПЭТ-50Н\n\n\nПЭТ-100Н\n\n\n\n\nПаропроизводительность, кг/час\n\n\n15\n\n\n30\n\n\n50\n\n\n100\n\n\n\n\nМаксимальное рабочее давление для исполнения со стандартным/высоким давлением пара, МПа (кгс/см2)\n\n\n0,55 (5,5)\n\n\n\n\nПотребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт, не более\n\n\n12\n\n\n24\n\n\n35\n\n\n75\n\n\n\n\nНоминальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В\n\n\n380\n\n\n\n\nВремя разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин, не более\n\n\n6\n\n\n\n\nОбъем котла, л, не более\n\n\n25х1\n\n\n25х2\n\n\n\n\nГабаритные размеры ДхШхВ, мм\n\n\n605х800х950\n\n\n1210х800х950\n\n\n\n\nМасса сухая, кг, не более\n\n\n100\n\n\n200\n\n\n\n\n"
<https://kotelrf.ru/p289944356-parogenerator-kotel-orlik.html>