_:n854487522f674c56838a1cec2e726392xb0
<http://schema.org/description>
"ГАЗОВАЯ СИСТЕМА&#009;Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;&#009;Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали;&#009;Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;&#009;Плавное электронное зажигание;&#009;Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);&#009;Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА&#009;Накопительный бойлер из эмалированной стали емкостью 40 л, магниевый анод;&#009;Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;&#009;Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;&#009;Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом;&#009;Манометр;&#009;Автоматический байпас;&#009;Постциркуляция насоса;&#009;Фильтр на возврате из системы отопления. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ&#009;Цифровая панель управления;&#009;Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»);&#009;Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);&#009;Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;&#009;Цифровая индикация температуры. УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ&#009;Жидкокристалический дисплей;&#009;Цифровая система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;&#009;Ионизационный контроль пламени;&#009;Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);&#009;Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);&#009;Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;&#009;Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой; термостат — для моделей с открытой камерой);&#009;Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;&#009;Предохранительные клапаны в контуре отопления (3 атм.) и в контуре ГВС (8 атм.);&#009;Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС;&#009;Система антибактериальной защиты.  "
<https://www.teploteka78.ru/product-page/nuvola-3-280-b40-fi>