_:nf87ea3db07294ba5b90efb6e91bd9f51xb0
<http://schema.org/description>
"Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO - это устройство, предназначенное для отопления помещений различного размера и объема. VOLCANO - это компактные агрегаты, готовые к запуску, простые в монтаже и обслуживании.\nХарактеристики VOLCANO:\n\nвысокое качество изготовления\nсовременный дизайн\nлучшее соотношение цены и качества\nвысокая производительность\n\nВоздушно-отопительный агрегат VOLCANO успешно обеспечит отопление магазина, автомастерской, теплицы, производственного цеха, выставочного зала или склада.\n\nVolcano VR2 AC.\n\n\n\n \nПараметры Tz/Tp [°C]\n\n\n90/70 [°C]\n80/60 [°C]\n70/50 [°C]\n50/30 [°C]\n\n\n \n\n\n\nTp1\n°C\n\n\nQp\nм³/ч\n\n\nPg\nкВт\n\n\nTp2\n°C\n\n\nQw\nм³/ч\n\n\nΔp\nкПа\n\n\nPg\nкВт\n\n\nTp2\n°C\n\n\nQw\nм³/ч\n\n\nΔp\nкПа\n\n\nPg\nкВт\n\n\nTp2\n°C\n\n\nQw\nм³/ч\n\n\nΔp\nкПа\n\n\nPg\nкВт\n\n\nTp2\n°C\n\n\nQw\nм³/ч\n\n\nΔp\nкПа\n\n\n\n \n\n\n0\n4850\n50,0\n30,7\n2,21\n23,8\n43,1\n26,5\n1,9\n18,3\n36,2\n22,3\n1,59\n13,5\n22,3\n13,7\n0,97\n5,7\n\n\n3600\n41,9\n34,7\n1,86\n17,2\n36,5\n30\n1,6\n13,3\n30,5\n25,3\n1,34\n9,8\n18,8\n15,6\n0,82\n4,2\n\n\n2400\n32,7\n40,6\n1,45\n10,8\n28,3\n35,2\n1,25\n8,4\n23,9\n29,7\n1,05\n6,2\n14,8\n18,4\n0,64\n2,7\n\n\n \n\n\n5\n4850\n46,7\n33,7\n2,07\n21,1\n39,9\n29,5\n1,76\n15,9\n33,1\n25,3\n1,45\n11,4\n19\n16,7\n0,83\n4,3\n\n\n3600\n39,3\n37,5\n1,74\n15,2\n33,6\n32,8\n1,48\n11,5\n27,9\n28,1\n1,22\n8,3\n16,1\n18,3\n0,7\n3,1\n\n\n2400\n30,6\n43,1\n1,36\n9,6\n26,2\n37,6\n1,16\n7,3\n21,8\n32,1\n0,96\n5,3\n12,6\n20,7\n0,55\n2\n\n\n \n\n\n10\n4850\n43,6\n36,8\n1,93\n18,5\n36,7\n32,6\n1,62\n13,6\n29,8\n28,4\n1,31\n9,4\n15,6\n19,6\n0,68\n3\n\n\n3600\n36,6\n40,4\n1,62\n13,4\n30,9\n35,6\n1,36\n9,9\n25,2\n30,9\n1,11\n6,8\n13,2\n21\n0,58\n2,2\n\n\n2400\n28,6\n45,5\n1,27\n8,4\n24,2\n40\n1,07\n6,3\n19,7\n34,5\n0,87\n4,4\n10,4\n22,9\n0,45\n1,4\n\n\n \n\n\n15\n4850\n40,4\n39,8\n1,79\n16\n33,5\n35,6\n1,48\n11,5\n26,6\n31,3\n1,17\n7,6\n12,2\n22,5\n0,53\n1,9\n\n\n3600\n34\n43,1\n1,51\n11,6\n28,2\n38,4\n1,25\n8,3\n22,4\n33,6\n0,99\n5,5\n10,3\n23,5\n0,45\n1,4\n\n\n2400\n26,5\n48\n1,18\n7,3\n22,1\n42,5\n0,98\n5,3\n17,6\n36,9\n0,77\n3,5\n8\n25\n0,35\n0,9\n\n\n \n\n\n20\n4850\n37,2\n42,8\n1,65\n13,7\n30,3\n38,6\n1,34\n9,5\n23,3\n34,3\n1,02\n5,9\n8,4\n25,2\n0,37\n1\n\n\n3600\n31,3\n45,9\n1,39\n10\n25,5\n41,1\n1,13\n6,9\n19,7\n36,3\n0,86\n4,3\n7\n25,8\n0,31\n0,7\n\n\n2400\n24,5\n50,4\n1,09\n6,3\n20\n44,8\n0,88\n4,4\n15,5\n39,2\n0,68\n2,8\n5,3\n26,6\n0,23\n0,4\n\n\n\n \nТехнические параметры при разных скоростях вращения вентилятора\nИсходные условия при измерении уровня шума: объем помещения 1500 м³, измерение производилось на расстоянии 5 м.\nМощность электродвигателя EC дана для расхода воздуха, указанного в таблице.\nVOLCANO VR2\n\n\n\nСкорость вращения вентилятора\n-\nIII\nII\nI\n\n\nПроизводительность вентилятора\nм³/час\n4850\n3600\n2400\n\n\nУровень шума тепловентилятора с двигателем AC на расстоянии 5 м\nдБ (А)\n56\n51\n40\n\n\nУровень шума тепловентилятора с двигателем EC на расстоянии 5 м\nдБ (А)\n54\n49\n38\n\n\nМощность электродвигателя AC\nВт\n280\n220\n190\n\n\nМощность электродвигателя EC\nВт\n250\n190\n162\n\n\nМаксимальная дальность горизонтальной струи воздуха\nм\n22\n19\n14\n\n\nМаксимальная дальность вертикальной струи воздуха\nм\n11\n8\n6\n\n\n\n "
<https://teplotehnika.kz/p42042852-teploventilyator-volcano-vr2.html>