_:n12d950431d914ac9b327c0efd6cc0909xb0
<http://schema.org/description>
"Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС, работающие без постороннего источника энергии, предназначены для   автоматического поддержания заданного давления или перепада давления жидких сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ 12997 для группы В4. Корпусные детали регулятора изготавливаются из: чугуна СЧ 20, стали 20Л, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, высокопрочного чугуна ВЧ40. Корпусные детали из ВЧ40 рассчитаны на давление PN25. Выпускаются по СНИЦ.423117.034ТУ. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.\nРегулирующий орган регулятора имеет встроенный «пилот»,  что позволило обеспечить взаимозаменяемость измерительных узлов для всех Ду.\nВарианты исполнения регуляторов давления: РДС-НО – регулирование давления «после себя»,РДС-НЗ – регулирование давления «до себя».\nПринцип действия основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки усилием, создаваемым регулируемой средой на сильфонном узле.\nРегуляторы используются в промышленных установках, тепловых пунктах, системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.\nТакже по спец. заказу прибор может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра, ответными стальными приварными фланцами.\nИмеется сертификат соответствия.\n \n\n\n\n\n\n\nХарактеристики\n \n\n\n\n\nДиаметры условного прохода DN, мм\n32\n40\n50\n65\n80\n100\n125\n150\n\n\nДиапазоны настройки регулируемого давления, МПа\n0,025-0,63; 0,4-1,0\n\n\nУсловная пропускная способность, КN, м³/ч\n10\n16\n25\n40\n63\n100\n160\n250\n\n\nУсловное давление PN, МПа\n1,6\n1\n\n\nЗона пропорциональности,  не более\n10% от верхнего предела настройки\n\n\nЗона нечувствительности,  не более\n1,6 % от верхнего предела настройки\n\n\nОтносительный нерегулируемый расход по пару для исполнения РДС-НО и РПДС в % от КN, не более\n10\n\n\nОтносительный нерегулируемый расход для жидких сред и исполнения РДС-НЗ для пара, в % от КN, не более\n0,5\n\n\nТемпература регулируемой среды, °C\nот 0 до + 225\n\n\nМасса регуляторов, кг, не более\n11\n14\n20\n26\n37\n52\n75\n92\n\n\nДлина импульсной трубки, м\n1,6\n\n\nМинимальный перепад давления на клапане  МПа\n0,1\n\n\n\n \n\nПример записи при заказе регулятора давления с сильфонным нормально закрытым регулирующим органом, диаметром условного прохода 40мм, пределами настройки (0,025-0,63)МПа: «Регулятор давления РДС-НЗ-40(0,025-0,63) СНИЦ.423117.034ТУ». Для  регуляторов с корпусными деталями из стали 20Л или 12Х18Н10Т необходимо указывать литеры «ст» или «нж» соответственно. Пример записи при заказе регулятора давления с нормально открытым регулирующим органом, диаметром условного прохода 80мм, пределами настройки (0,4-1,0)МПа, корпусом из стали 20Л: «Регулятор  давления РДС-НО-80(0,4-1,0) ст СНИЦ.423117.034ТУ»\n\n\n\n\n\n\n\n\nГабаритные и присоединительные размеры, мм\n\n \n\n\n\n\nDN\nD1\nD2\nD3\nB\nH\nh\nd\nn\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"
<https://arkminsk.by/p49841423-regulyator-davleniya-regulyator.html>