_:n13059070824646cd8a274059c8b50a48xb0
<http://schema.org/description>
"Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2\nмикропроцессорный с батарейкой типа \"Крона\" в комплекте, возможность объединения в группу извещателей, ВУОС не подключается\nКупить запасную батарейку Крона \nИзвещатель пожарный дымовой ИП 212-50М2 - один из самых популярных автономных дымовых датчиков на российском рынке. Зарекомендовавший себя производитель (завод Рубеж) вкупе с разумной ценой обеспечивают датчику большую популярность при проектировании и монтаже систем пожарно-охранной сигнализации.\nНазначение извещателя ИП 212-50М2\nИзвещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-50M2 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.\nВыдает звуковой сигнал, работает самостоятельно от батарейки, не требует подсоединения в систему пожарной сигнализации.\nОбласть применения извещателя: жилые дома, коттеджи, торговые павильоны, объекты коммунального хозяйства, гаражи, хозблоки и другие.\nАвтономные извещатели устанавливаются во всех жилых зданиях согласно постановлению Госстроя России о внесении изменений в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».\nКонструкция и принцип работы извещателя ИП 212-50М2\nИзвещатель пожарный ИП 212-50М2 представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. Основу автономного дымового пожарного извещателя ИП 212-50М2 составляет микроконтроллер. Микропроцессорная обработка результатов измерений позволяет с максимальной точностью принять решение о формировании сигнала «Пожар» и существенно снижает вероятность возникновения ложных срабатываний.\n\nИзвещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.\n\nИзвещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.\n\nВ зависимости от своего состояния, пожарный извещатель выдает различные состояния индикации.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nРежим оповещения\n\n\nИндикация\n\n\n\n\nсветовая\n\n\nзвуковая\n\n\n\n\nДежурный режим\n\n\nОднократная вспышка индикатора с периодом повторения (5 ± 1) с\n\n\n-\n\n\n\n\nРежим «Пожар»\n\n\nМигание индикатора с частотой   (2 ±0,2) Гц\n\n\nНепрерывный тонально-модулированный звуковой сигнал\n\n\n\n\nРежим «Разряд батареи» (при напряжении от 7 до 5,9В)\n\n\n-\n\n\nКратковременный однократный звуковой сигнал с периодом повторения 60 с\n\n\n\n\nИзвещатель пожарный ИП 212-50М2 состоит из датчика и монтажной планки. Датчик представляет собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с радиоэлементами. Разъемное соединение датчика с монтажной планкой обеспечивает удобство установки, монтажа и обслуживания извещателя.\nОсобенности извещателя ИП 212-50М2\n\n\nблагодаря микропроцессорной обработке результатов принимает решение о формировании сигнала «Пожар» с максимальной точностью и существенно снижает вероятность возникновения ложных срабатываний\n\n\nоптимальный габаритный размер (95 х 50 мм) и современный дизайн корпуса\n\n\nширокий диапазон рабочих температур от минус 10 °С до плюс 55 °С\n\n\nэлектрическое питание извещателя осуществляется от элемента питания «Крона» (входит в комплект) номинальным напряжением 9 В;\n\n\nгарантийный срок 24 месяца.\n\n\nТехнические характеристики ИП 212-50М2\n\n\n\n\n\n\n\n\nЧувствительность извещателя\n\n\n0,05-0,2 дБ/м\n\n\n\n\nНапряжение питания (осуществляется от элемента питания «Крона»)\n\n\n9 В\n\n\n\n\nТок потребления в дежурном режиме\n\n\nне более 30 мкА\n\n\n\n\nНапряжение, при котором извещатель выдает периодический звуковой сигнал \"Разряд батареи\"\n\n\nОт 7 до 5,9 В\n\n\n\n\nИнерционность срабатывания\n\n\nне более 6 сек\n\n\n\n\nДопустимый уровень воздействия фоновой освещенности\n\n\n12000 лк\n\n\n\n\nДопустимая скорость воздушного потока\n\n\nдо 10 м/с\n\n\n\n\nУровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1м от извещателя в течение четырех минут\n\n\n85 дБ\n\n\n\n\nПомехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325):\n\n\n \n\n\n\n\n- к наносекундным импульсам напряжения\n\n\n3 степень\n\n\n\n\n- к электростатическому разряду\n\n\n3 степень\n\n\n\n\n- к электромагнитному полю\n\n\n3 степень\n\n\n\n\nСпособ защиты от поражения электрическим током\n\n\n3 класс\n\n\n\n\nСтепень защиты оболочки извещателя\n\n\nIP 40\n\n\n\n\nГабаритные размеры\n\n\nØ95х50 мм\n\n\n\n\nВес извещателя\n\n\n200 г.\n\n\n\n\nМаксимальная относительная влажность при +40°С\n\n\n90%\n\n\n\n\nДиапазон рабочих температур\n\n\n-10 ― +55 °С\n\n\n\n\nСредний срок службы\n\n\nне менее 10 лет\n\n\n\n\nТехнические характеристики продукции и цены, указанные на сайте, носят сугубо информативный характери не являются публичной офертой. Внешний вид товара может отличаться от изображения, представленного на сайте."
<https://oootdsib.ru/p43029729-ip21250m2-avtonomnyj-dymovoj.html>