_:nb05851be939d487bbda3e36f71b82acbxb0
<http://schema.org/description>
"   Новый газовый двухконтурный конденсационный котел Viessmann Vitodens 200-W тип B2KB в настенном исполнении с контроллером Vitotronic 100 тип HC1B, для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи. Тепловая мощность 35 кВт.  Настенный газовый конденсационный котел Viessmann Vitodens 200-W является высококачественным отопительным конденсационным прибором с выгодным соотношением «цена-производительность», высокой степенью комфорта при отоплении и приготовлении горячей воды, компактными размерами и элегантным дизайном, не подверженным переменам моды. Котел Viessmann Vitodens 200-W потребляет меньше энергии, поскольку он дополнительно позволяет использовать теплоту уходящих газов. Результат: нормативный КПД до 98 % (Hs )/109 % (Hi ). Очевидно, что это позволит сэкономить затраты на отопление и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Чтобы обеспечить экономичность и долговечность, при определении материала выбор останавливается только на высококачественной нержавеющей стали. Поэтому котел Viessmann Vitodens 200-W оснащен теплообменником Inox-Radial из нержавеющей стали, который обеспечивает необходимую надежность и гарантирует постоянно высокую степень использования тепла конденсации. Цилиндрическая горелка MatriX собственной разработки и собственного производства имеет широкий диапазон модуляции до 1:20 (35 кВт). Встроенный в нее регулятор сгорания Lambda Pro Control автоматически оптимизирует процесс сгорания топлива для различных видов газа. Это позволяет достичь постоянно высокой энергетической эффективности и обеспечивает уверенную позицию на свободных топливных рынках будущего, где будет требоваться подмешивание газов биологического происхождения.  Гарантия на котел 5 лет!  Гарантия на теплообменник 10 лет!   Основные преимущества:  Газовый конденсационный котел Viessmann Vitodens 200-W в двухконтурном исполнении с расширенным диапазоном мощности от 1,8 до 35 кВт. Сделано в Германии, производство Werk1 в г. Аллендорф. Регулятор качества сжигания топлива Lambda Pro Control Plus Вентилятор с регулировкой скорости вращения. Горелка MatriX - собственная разработка и производство Viessmann:  - низкая эмиссия вредных веществ - длительный срок эксплуатации - оптимальная совместимость горелки и теплообменника Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали. Регулятор с жидкокристаллическим дисплеем. Удобство в сервисном и техническом обслуживании. Все важные для технического обслуживания компоненты легкодоступны. с фронта и могут быть легко заменены. Регулятор для режима эксплуатации с постоянной температурой теплоносителя или погодозависимой теплогенерацией. Система сервисного обслуживания по всей Украине, состоящая из высококвалифицированных и сертифицированных партнеров Viessmann. КПД до 109%.  Эффективный на долгие годы  Когда речь идет об экономичности и длительном сроке службы, в качестве соответствующего материала для изготовления теплообменника мы можем использовать только высококачественную нержавеющую сталь. Потому при использовании котла Viessmann Vitodens 200-W с поверхностями теплообмена Inox-Radial из высококачественной нержавеющей стали обеспечивается надежность в эксплуатации и гарантируется наивысший КПД в течение всего срока службы.  Панель управления в составе:  кнопки питания; сенсорного ЖК-дисплея с подсветкой и с индикацией температуры, состояния горелки, режимов работы котла и кодов ошибок; манометра;  Функции автоматики:  Электронный розжиг. Модуляция мощности в режиме отопления и приготовления ГВС. Самодиагностика. Система защиты котла от замерзания. Система защиты котлового насоса от блокировки. Система снятия тепловой инерции с теплообменника. Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла. Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания. Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимой автоматики, комнатного термостата или программатора.  Рабочие параметры:  Электрическое питание: напряжение 230В, частота 50Гц. Рабочее давление контура отопления: минимальное 0,8 бар, максимальное 3,0 бар. Температура контура отопления: минимальная 40ºC, максимальная 76ºC. Температура приготовления ГВС: минимальная 30ºC, максимальная 60ºC (при условии подключения бойлера косвенного нагрева).  Упаковка и комплектация:  Котлы поставляются полностью собранными в коробке из прочного картона. Внутри упаковки находятся: техническая документация и комплект поставки (монтажный шаблон, крепежная планка, комплект крепежа)."
<https://viessmann-atlant.com.ua/gazovye-kondensacionnye-kotly-viessmann/viessmann-vitodens-200-w-b2kb048-350-kvt>