_:nfe243d35ce5d490bbd0b71b17145950dxb0
<http://schema.org/description>
"Автоматические выключатели ВА47-29М предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку.Они рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий и на производстве. Номинальный ток 6 - 63 А, номинальная отключающая способность 4,5 кА, характеристика срабатывания расцепителя В, С, D. Есть в 1-, 2-, 3- и 4-полюсном исполнении.<br />\n<br />\nПреимущества:<br />\n- Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.<br />\n- Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки &#40;контакт состояния КС47; контакт состояния КСВ47; расцепитель минимального напряжения РМ47; расцепитель независимый РН47&#41;.<br />\n- Специальная конструкция корпуса с увеличенной теплоотдачей.<br />\n- Независимый индикатор положения контактов.<br />\n- Защёлка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.<br />\n- Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до &#43;50 °С.<br />\n- Усовершенствованная более широкая рукоятка выключателя с увеличенной площадью контакта.<br />\n- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.<br />\n<br />\nТехнические характеристики<br />\n<br />\nСоответствуют стандартам&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ДСТУ IEC 60898-1:2005, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 <br />\nНоминальное напряжение частотой 50 Гц, В&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230/400<br />\nНоминальный ток In, А&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50<br />\nНоминальная отключающая способность, А&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500<br />\nНапряжение постоянного тока, В/полюс&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48<br />\nХарактеристики срабатывания электромагнитного расцепителя&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C<br />\nЧисло полюсов&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<br />\nУсловия эксплуатации&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; УХЛ4<br />\nСтепень защиты выключателя&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IP20<br />\nЭлектрическая износостойкость, циклов В-О, не менее&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000<br />\nМеханическая износостойкость, циклов В-О, не менее&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20000<br />\nМаксимальное сечение присоединяемых проводов, мм2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25<br />\nНаличие драгоценных металлов &#40;серебро&#41;, г/полюс&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,3÷0,5<br />\nМасса одного полюса, кг&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,11<br />\nДиапазон рабочих температур, °С&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -40 ÷ &#43;50"
<https://svitlo.ua/catalog/avtomaticheskie_vyklyuchateli/50-2-c-ba-47-29m-c-50a-4-5ka/>