_:nac486e79ebfe486ab7dc0deec77afb66xb0
<http://schema.org/description>
"Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic Inverter .\n\nSau đây Điện Lạnh Đồng Xoài Xin Chia Sẽ bảng Mã Lỗi kiểm Tra Trên Remote dành cho máy lạnh pananonic inverter\nCách kiểm tra mã lỗi điều hòa Panasonic bằng nút check.\ndieu-khien-dieu-hoa-panasonic\nChế độ truy vấn mã lỗi sẽ ngắt khi nhấn giữ nút CHECK trong 5 giây hoặc tự kết thúc sau 20 giây nếu không thực hiện thêm thao tác.\nKhi đèn báo POWER sáng và máy lạnh phát tiếng bíp liên tục trong 4 giây, mã lỗi đang xuất hiện trên màn hình là mã lỗi của máy lạnh đang gặp.\nDùng que tăm nhấn giữ nút CHECK khoảng 5 giây, cho đến khi màn hình hiện dấu.\nHướng điều khiển về máy điều hòa bị lỗi, nhấn giữ nút TIMER, mỗi lần nhấn nút màn hình sẽ tuần tự hiện mã lỗi và đèn báo POWER trên điều hòa sẽ chớp một lần để xác nhận tín hiệu.\nTạm thời xóa lỗi trên điều hòa bằng cách ngắn nguồn cung cấp hoặc nhấn AC RESET và cho điều hòa hoạt động để kiểm tra lỗi có xuất hiện lại không.\nBảng Mã Lỗi So Sánh và các Nhận Biết lỗi máy  lạnh panasonic inverter\nNhập Mã Lỗi Vào Ô Seach để tìm kiếm nhanh hơn,\n\n                \n                \n                            \n                            \n                    \n        \n\n                                        Mã Lỗi Ý Nghĩa Vị Trí  Lỗi\n\n\n\n        \n            00HKhông có phát hiện bất thường        \n            \n            11HLỗi đường dữ liệu giữa dàn nóng-lạnh. (Thường gọi là lỗi H11 với điều hòa Panasonic nội địa)        \n            \n            12H Lỗi chênh lệch công suất giữa dàn nóng-lạnh        \n            \n            14H Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng        \n            \n            15H Lỗi cảm biến nhiệt máy nén        \n            \n            16H Dòng điện tải máy nén quá thấp        \n            \n            19HLỗi quạt khối trong nhà        \n            \n            23HLỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh        \n            \n            25H: Lỗi mạch e-ion        \n            \n            27H:Lỗi cảm biến nhiệt ngoài trời        \n            \n            28H: Lỗi cảm biến nhiệt dàn nóng        \n            \n            30H: Lỗi cảm biến nhiệt ống ra của máy nén        \n            \n            33H: Lỗi kết nối khối trong và ngoài        \n            \n            38H: Lỗi khối trong-ngoài không đồng bộ        \n            \n            58H: Lỗi bo mạch PATROL        \n            \n            59H: Lỗi bo mạch ECO PATROL        \n            \n            97H: Lỗi quạt dàn nóng        \n            \n            97H: Nhiệt độ dàn lạnh quá cao (chế độ sưởi ấm)        \n            \n            99H: Nhiệt độ giàn lạnh quá thấp (đóng băng)        \n            \n            Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic - Lỗi F        \n            \n            11F: Lỗi chuyển đổi chế độ sưởi ấm/làm lạnh        \n            \n            90F:Lỗi mạch Bost tăng áp suất cho khối công suất ĐK máy nén        \n            \n            91F: Lỗi dòng tải máy nén quá thấp        \n            \n            93F:Lỗi tốc độ quay máy nén        \n            \n            95F: Nhiệt dàn nóng quá cao         \n            \n            96F: Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)        \n            \n            97F:Nhiệt độ máy nén quá cao        \n            \n            98F:Dòng tải máy nén quá cao        \n            \n            99F: Xung DC ra máy nén cao        \n            \n            Bảng mã lỗi máy lạnh Panasonic nội địa Nhật        \n            \n            E2:Là tín hiệu thông báo mức thoát nước (trong nhà) đang bất thường. Lỗi cảm biến thoát nước, mạch, bơm thoát nước, khe hở trong nhà        \n            \n            E33: Lỗi cảm biến nhiệt trong phòng         \n            \n            E4: Lỗi cảm biến ống trong nhà        \n            \n            E5: Lỗi do điều khiển từ xa        \n            \n            E6: Lỗi dây truyền tín hiệu giữa dàn nóng-lạnh        \n            \n            E9: Louver bất thường, liên quan đến hướng gió, động cơ ổ địa chuyển đổi        \n            \n            E10: Lỗi cảm biến bức xạ        \n            \n            E11: Độ ẩm trong phòng tăng/giảm bất thường         \n            \n            E13: Lỗi dòng, điện áp, pha mở, contactor, máy nén, điện từ, khiếm khuyết chất nền        \n            \n            E15:Lỗi bất thường của cắt giảm áp lực cao. Bộ trao đổi nhiệt bị thổi, tắc, chất nền bị khiếm khuyết        \n            \n            E16: Bất thường của ngăn ngừa mất giai đoạn. Điện áp cung cấp điện, phá hiện giai đoạn mở, khiếm khuyết bảng ngoài trời        \n            \n            E17:Lỗi cảm biến nhiệt bên ngoài        \n            \n            E18 :Lỗi cảm biến ống ngoài trời. Cảm biến nhiệt ngoài trời có khe hở        \n    \n    \n    \n    \n    \n\n\nBảng mã lỗi điều hòa Panasonic inverter\nĐiện Lạnh Đồng Xoài TẬN TÂM – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG!\nĐịa chỉ: 05 Phạm ngũ Lão , Phường Tân Thiện , TP. Đồng Xoài , Tinh Bình Phước .Điện thoại: 0393 643 137Hotline: 0879 662 692Facebook: Điện Lạnh Đồng XoàiEmail: dienlanhdongxoai@gmail.comWebsite : www.suamaylanhdongxoai.com\n "
<https://suamaylanhdongxoai.com/bang-ma-loi-dieu-hoa-panasonic-inverter/>