_:ne47547eb3a5a43a18dd4f4758b28e8b2xb0
<http://schema.org/description>
"Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2 REXANT симметричной парной скрутки, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.\n\nКабель состоит из однопроволочного медного проводника, изоляции из огнестойкой керамизирующейся кремнийорганической резины, дренажного медного проводника и оболочки из ПВХ пластиката с пониженным дымо- и газовыделением. Кабель сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 минут. Номинальное напряжение тока до 300 В, частотой  50 Гц.\n\nИспользование кабеля КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,20 мм² REXANT регламентирует сертификат соответствия Таможенного Союза (EAC). Применяется для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.\nОбласть применения: \n\n- Системы противопожарной защиты;\n\n- Системы противодымной защиты;\n\n- Охрана пожарной сигнализации (ОПС);\n\n- Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);\n\n- Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ). \nМаркировка Кабеля\n\nКПСнг(А)-FRLS Nх2хS  ТУ 27.32.13-001-27284528-2018  REXANT  ЕАС РФ  (дата, год)\n\nгде N – число пар, S – cечение токопроводящих жил."
<https://rexantasia.kz/p67308385-kabel-ognestojkij-rexant.html>