_:na6e11823269d4351998015b662c1888bxb0
<http://schema.org/description>
"Premium smartpumpe Wilo-Stratos MAXOHøyeffektivitet-Inline våtløperpumpe med EC-motor og elektronisk effekttilpasning. Kan brukes for vannbåren varme, kaldtvann og vann/glykol-blandinger. Energieffektivitetsindeks (EEI) mellom ≤&amp;nbsp;0,17 og ≤&amp;nbsp;0,19, avhengig av pumpetype.Reguleringstyper:Permanent, automatisk effekttilpasning til anleggsforholdene uten angivelse av settpunkt Wilo-Dynamic Adapt plus (fabrikkinnstilling). Inntil 20&amp;nbsp;% strøminnsparing sammenlignet med reguleringstype dp-v.Konstant temperatur (T-const.)Konstant differansetemperatur (dT-const.)Behovstilpasset væskestrømoptimalisering av forsyningspumpen gjennom kommunikasjon med flere pumper i et nettverk (Multi-Flow Adaptation).Konstant væskestrøm (Q-const.)Differansetrykkregulering dp-c hos et fjerntliggende punkt i rørsystemet (minimumspunktregulering)Konstant differansetrykk (dp-c)Variabelt differansetrykk (dp-v) med opsjon for angivelse av nominelt driftspunktKonstant turtall (n-const.)Brukerdefinert PID-reguleringFunksjoner:VarmemengdemålingKjølemengdemålingAutomatisk utkobling av pumpen ved null gjennomstrømning (No-Flow Stop)Omkobling mellom varme- og kjøledrift (automatisk, ekstern eller manuell)Justerbar væskestrømbegrensning med Q-Limit-funksjon (Qmin og Qmaks)Driftstyper for dobbeltpumper: Optimalisert virkningsgrad i parallelldrift for dp-c og dp-v, hoved-/reservedriftLagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)Visning av feil-/varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefalingerLuftefunksjon for automatisk lufting av rotorkammeretAutomatisk nattsenkingAutomatisk antiblokkering og integrert komplett motorvernTørrkjøringsregisteringVisning:ReguleringstypeSettpunktVolumstrømTemperaturEffektforbrukElektrisk forbrukAktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)Utførelse:2 konfigurerbare analoge innganger: 0–10&amp;nbsp;V, 2–10&amp;nbsp;V, 0–20&amp;nbsp;mA, 4–20&amp;nbsp;mA og konvensjonell PT1000; strømforsyning med +24&amp;nbsp;V&amp;nbsp;DC2 konfigurerbare digitale innganger (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Varming/kjøling, Manuell overstyring (bygningsautomasjon frakoblet), betjeningslås (tastelås og fjernbetjenings-konfigurasjonsbeskyttelse))2 konfigurerbare meldereleer for drifts- og feilmeldingerInnstikk for Wilo-CIF-modul med grensesnitt for bygningsautomasjon (valgfritt tilbehør: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)Wilo Net som Wilo-systembuss for kommunikasjon mellom Wilo-produkter, f.eks. Multi-Flow Adaptation, dobbeltpumpedrift og Wilo-Smart GatewayIntegrert temperatursensorAutomatisk nøddrift ved unntakstilstander (pumpeturtall kan angis), f.eks. ved bortfall av busskommunikasjonen eller av sensorverdierGrafisk fargedisplay (4,3&amp;nbsp;tommer) med enknapps håndbetjeningAvlesing og innstilling av driftsdata med bl.a. opprettelse av en oppstartsprotokoll via Bluetooth (uten spesielt tilbehør) ved hjelp av appen Wilo AssistantIntegrert dobbeltpumpestyring (med ferdig kablede dobbeltpumper), ved bruk av 2 enkeltpumper som dobbeltpumpeenhet, forbindelse via WILO NetOppdagelse av kabelbrudd hos analoge signaler (i forbindelse med 2–10&amp;nbsp;V eller 4–20&amp;nbsp;mA)Utvendig montering med værbeskyttelse mulig, med monterings- og driftsveiledningForhåndsinnstilt dato og klokkeslettVarmeisolerende mantel for oppvarmingsformålLeveringsomfangPumpeOptimalisert Wilo-Connector, likt for alle størrelser2x kabelskjøt med gjenger M16&amp;nbsp;x&amp;nbsp;1,5Underlagsskiver for flensskruer M12 og M16 (ved tilkoblingsdimensjoner DN&amp;nbsp;32 til DN&amp;nbsp;65)2x tetninger ved gjengetilkoblingIsoleringsinnkapslingMonterings- og driftsveiledning kompaktValgfritt tilbehør:Kuldeisolering ClimaForm for å forhindre kondensatdannelseCIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopenPT 1000 (B) rørsensor (for bruksvann)PT 1000 (AA) sensor til installasjon i senkehylseDifferansetrykkgiverSmart-Gateway"
<https://wilo.com/no/no/Produkter-og-applikasjoner/no/produkter-og-ekspertise/wilo-stratos-maxo/stratos-maxo-25-0-5-4-pn10>