_:n0f51446d6a7243ebb200e3a51a512583xb0
<http://schema.org/description>
"Модуль аналогового ввода 2 AI STANDARD U:\n \n\nдля ET200S\n2 стандартных аналоговых входа (напряжение),\n15 мм ширина,\n +/-10В, 13 бит + знак,\n+/-5 В, 12 бит+ знак,\n1..5В, 12бит,\nВремя цикла 65 мс на канал,\nСветодиод ошибки группы (GROUP FAULT)\n\n \nВарианты написания заказного номера:\n6ES71344FB010AB0\n6ES7134-4FB01-0AB0\n6ES7 134-4FB01-0AB0\n \n \nSIMATIC DP, Electronics module for ET200S, 2 AI Standard U 15 mm width, +/-10V; 13 bit+sign +/-5 V; 12 bit+sign, 1..5 V; 12-bit Cycle time 65 ms/channel with SF LED (group fault)\n \nТехнические характеристики:\n\n\n\n\nНапряжение питания\n\n\n\n\nНапряжение нагрузки L+\n\n\n\n\n● Номинальное значение (пост. ток)\n\n\n24 V; от модуля питания\n\n\n\n\n● Защита от перепутывания полярности\n\n\nДа\n\n\n\n\nВходной ток\n\n\n\n\nиз источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.\n\n\n30 mA\n\n\n\n\nиз шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс.\n\n\n10 mA\n\n\n\n\nРассеиваемая мощность\n\n\n\n\nНормальная рассеиваемая мощность\n\n\n0,6 W\n\n\n\n\nАдресная область\n\n\n\n\nАдресное пространство на модуль\n\n\n\n\n● Макс. адресное пространство на модуль\n\n\n4 byte\n\n\n\n\nАналоговые вводы\n\n\n\n\nЧисло аналоговых входов\n\n\n2\n\n\n\n\nМакс. допустимое входное напряжение для входа напряжения (предел разрушения)\n\n\n35 V; 35 В длительно; 75 В макс. в течение 1 мс (коэффициент заполнения 1:20)\n\n\n\n\nМакс. время цикла (все каналы)\n\n\nЧисло активных каналов на модуль x основное время преобразования\n\n\n\n\nВходные диапазоны (номинальные значения), напряжения\n\n\n\n\n● от 1 В до 5 В\n\n\nДа\n\n\n\n\n● от -10 до +10 В\n\n\nДа\n\n\n\n\n● от -5 до +5 В\n\n\nДа\n\n\n\n\nДлина провода\n\n\n\n\n● экранированные, макс.\n\n\n200 m\n\n\n\n\nФормирование аналоговой величины для входов\n\n\n\n\nВремя интегрирования и преобразования/разрешение на канал\n\n\n\n\n● Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком)\n\n\n14 bit; ±10 В: 13 бит + знак; ±5 В: 13 бит + знак; от 1 до 5 В: 13 бит\n\n\n\n\n● Настраиваемое время интегрирования\n\n\nДа\n\n\n\n\n● Время интегрирования (мс)\n\n\n16,7 / 20 ms\n\n\n\n\n● Подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц\n\n\n50 / 60 Hz\n\n\n\n\n● Время преобразования (на канал)\n\n\n65 ms; 55 / 65 ms\n\n\n\n\nПогрешности/точность\n\n\n\n\nЭксплуатационный предел погрешности во всем диапазоне температуры\n\n\n\n\n● Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/-)\n\n\n0,6 %\n\n\n\n\nОсновной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C)\n\n\n\n\n● Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/-)\n\n\n0,4 %\n\n\n\n\nАварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии\n\n\n\n\nДиагностические сообщения\n\n\n\n\n● Обрыв провода\n\n\nДа; только диапазон измерений от 1 до 5 В\n\n\n\n\n● Суммарная ошибка\n\n\nДа\n\n\n\n\n● Переполнение/незаполнение\n\n\nДа\n\n\n\n\nДиагностический светодиодный индикатор\n\n\n\n\n● Суммарная ошибки SF (красный)\n\n\nДа\n\n\n\n\nПараметры\n\n\n\n\nПримечание\n\n\n4 байт\n\n\n\n\nДиагностика обрыва провода\n\n\nзаблокировать/разрешить (только в диапазоне измерений от 1 до 5 В)\n\n\n\n\nВид/диапазон измерений\n\n\nдеактивирован / ±5 В / от 1 до 5 В / ±10 В\n\n\n\n\nОбщая диагностика\n\n\nзаблокировать/разрешить\n\n\n\n\nПереполнение/незаполнение\n\n\nзаблокировать/разрешить\n\n\n\n\nГальваническая развязка\n\n\n\n\nГальваническая развязка аналоговых вводов\n\n\n\n\n● между каналами\n\n\nНет\n\n\n\n\n● между каналами и шиной на задней стенке\n\n\nДа\n\n\n\n\n● между каналами и напряжением нагрузки L+\n\n\nДа\n\n\n\n\nИзоляция\n\n\n\n\nИзоляция, испытанная посредством\n\n\n500 В пост. тока\n\n\n\n\nРазмеры\n\n\n\n\nШирина\n\n\n15 mm\n\n\n\n\nВысота\n\n\n81 mm\n\n\n\n\nГлубина\n\n\n52 mm\n\n\n\n\nМассы\n\n\n\n\nМасса, прибл.\n\n\n40 g\n\n\n\n\n \n "
<https://simatic-s7-1200.ru/p448642372-6es7134-4fb01-0ab0.html>