<https://gid-komfort.ru/product/akvalos-30-h300m-emk/#product>
<http://schema.org/description>
"Септик Аквалос 30&amp;nbsp; (h=3,00m) емк. с отводом воды принудительно предназначен для надежной очистки сточных вод на дачных участках, в загородных домах и других объектах с количеством жителей в 30 человек . Аквалос 30&amp;nbsp; (h=3,00m) емк. обеспечивает качественную биологическую очистку сточных вод до 98%, что позволяет отводить очищенную воду прямо на рельеф. Аквалос 30&amp;nbsp; (h=3,00m) емк. имеет производительность 6,0 м3 в сутки при этом объем залпового сброса 1700 л. Благодаря прочному корпусу септики Аквалос равномерно распределяют нагрузку от грунта и грунтовых вод. Корпус выполняется из конструкционного полипропилена, швы свариваются на профессиональном оборудовании, что исключает возникновение коррозии корпуса. Аквалос 30&amp;nbsp; (h=3,00m) емк. идеальное решение для постоянного или сезонного проживания за городом.\r\n\r\nТехнологические преимущества АКВАЛОС:\r\n\r\n- отсутствие запаха\r\n\r\n- высокое качество очистки\r\n\r\n- простота и надежность системы\r\n\r\n- не требует ассенизацию\r\n\r\n- система глубокой биологической очистки «АКВАЛОС» спроектирована таким образом, что бы пользователь самостоятельно смог произвести обслуживание.\r\n\r\n- в установке применяется самая надежная система аэрации\r\n\r\n- применяемые технологические решения, позволяют выдержать длительные, до четырех месяцев, перерывы в подаче стоков. Используется процесс самоокисления активного ила, а при возобновлении поступления стоков, быстрое восстановление биомассы до необходимых концентраций, благодаря развитой внутрисистемной циркуляции.\r\n\r\n- излишки активного ила, удаляемые из «АКВАЛОС» абсолютно безвредны для окружающей среды. Применяемые новые технологии позволили убрать нитратную и нитритную составляющую осадка, получить глубоко минерализированный ил в качестве отличного удобрения для приусадебного хозяйства.\r\n\r\nИспользование самых современных полимерных материалов, а именно упрочненных полипропиленовых листовых материалов, позволило добиться максимально возможной прочности корпуса на уровне бетона и металла, и долговечности (более 50 лет), а также высокой теплоизоляции корпуса для эксплуатации в зимний период. Температура воды в установке «АКВАЛОС» зимой не опускается ниже отметки 12 градусов, а это означает, что все биологические процессы идут без изменений.\r\n\r\nАктивирован весь возможный спектр аэробно-аноксидный биохимических реакций, включая нитро-денитрофикацию и дефосфотацию, что позволяет пройти глубокую биологическую очистку по всем видам загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод.\r\n\r\nДля контроля аварийных ситуаций в станцию возможно установить датчик уровня для контроля работоспособности насоса принудительного отвода, который входит в контакт только с очищенной водой, при этом надежность и долговечность его функционирования очень высокая.\r\n\r\nПримечание:\r\n\r\nПри выборе самотечной установки выход отвода монтируется на заводе. При выборе принудительного отвода очищенная вода поступает в специальную емкость, при помощи погружного насоса и отводящей магистрали устанавливаемой при монтаже.\r\n\r\n&amp;nbsp;\r\n\r\nПринцип работы аэросептика Аквалос\r\n\r\n\r\n\r\nТехнологическое описание работы станции «АКВАЛОС»\r\n\r\nОчистное сооружение Аквалос представляет собой емкость разделенную на две камеры:\r\n\r\n• Приемная камера (ПК - обогащение стоков кислородом)\r\n\r\n• Анаксидный отстойник (зона дефицита кислорода)\r\n\r\nА так же герметичный приборный отсек в котором находятся блок управления станцией и компрессор.\r\n\r\nЗагрязненные сточные воды поступают в приемную камеру (ПК) в которой происходит перемешивание стоков и насыщение их кислородом воздуха (аэробный процесс). Аэратор работает в постоянном режиме, способствуя максимальной переработки стоков. Далее стоки проходят через специальное отверстие d 50 mm в анаэробный отстойник. В котором биомасса начинает распадаться и отщеплять кислород из нитратов и нитритов, образовавшиеся в процессе окисления аммонийного азота. Так же в анаэробном отстойнике производится «продувка» избыточного активного ила с помощью крупнопузырчатого аэратора (КПА), а так же происходит восстановление активности ила (умерший ил оседает на дно, а взвешенный ил рециркуляционным аэролифтом подается обратно в приемную камеру). В момент отсутствия подачи биомассы умерший ил оседает на дно, начинает разлагаться, преобразовываясь в органическое питание для активного ила. Далее уже очищенная вода через нижнее отверстие в перегородке d 63 mm попадает в аэротенк с иловым успокоителем. Далее вода проходит через отверстие d 110 mm в нижней части биофильтра в котором происходит отделение хлопьев ила с помощью специального ерша. Далее чистая вода попадает через отверстие d 50 mm в емкость чистой воды, откуда насос откачивает уже чистую воду наружу. Степень очистки воды составляет 96-98% по всем показателям загрязнения. Так же часть ила всплывает от эффекта флотации и образуется биопленка, которую засасывает удалитель биопленки, отправляя ее на доработку в приемную камеру. Для лучшей работы удалителя биопленки в противоположном углу аэротенка работает продувка для создания кругового движения жидкости."
<https://gid-komfort.ru/product/akvalos-30-h300m-emk/>