_:n37b75a7c47bf41e4bff74984afd6b712xb0
<http://schema.org/description>
"Клапаны типа M16/RMN.C.(MADAS) - это нормально закрытые клапаны с ручным взводом и последующей блокировкой клапана при срабатывании после снятия напряжения.\n  \n Открытое положение клапана поддерживается магнитным полем, вырабатываемым катушкой при прохождении через ее обмотку электрического тока. В момент снятия напряжения с катушки клапан закрывается, перекрывая подачу газа. При возобновлении подачи напряжения взвод клапана не происходит. Для возобновления подачи газа необходимо открыть клапан вручную.\n  \n Клапаны применяются в комплекте с газосигнализаторами для защиты помещений от опасных утечек газа или чрезмерных концентраций монооксида углерода (СО), а также других опасных газов.\n  \n Условия эксплуатации:\n  Температура окружающей среды: от -30 до +60°С.\n Степень защиты - IP65. Тип клапана: NА (Нормально открытые)\n Давление Pmax:  Среднее (до 6bar)\n Напряжение, В: 230\n Тип соединения: Фланцевое\n Диаметр:  DN25\n Размеры, мм: 192 х 194  "
<https://santehoborudovanie.com/p610145913-elektromagnitnyj-klapan-madas.html>