_:nd3710913b0ef4b8eafd1874d561ea5fdxb0
<http://schema.org/description>
"\n\n\n \n\n\nСтационарные водонагреватели 1 MPa\n\n\nСтационарные водонагреватели емкостью 300-1000 л предназначены для нагрева воды ГВС.\nНагрев воды осуществляется одним (NTR) или двумя (NTRR) мощными спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1,6 MPa.\nВодонагреватель оборудован смотровым люком, в который может быть вмонтирован электронагревательный элемент (ТЭН) серии R или SE. Водонагреватели также оборудованы патрубком 1 1/2\" для монтажа электронагревательного элемента серии TJ.\n \n\t\t\t \n\n\t\t\t\n\n\nСхема конструкции водонагревателя OKC NTR/1 МПа\n\n\n\n1 Стальной эмалированный резервуар\n\n\t\t\t\t\t\t2 Кожух водонагревателя\n\n\t\t\t\t\t\t3 Впуск ГВС\n\n\t\t\t\t\t\t4 Гильза датчика температуры\n\n\t\t\t\t\t\t5 Циркуляция\n\n\t\t\t\t\t\t6 Трубчатый теплообменник\n\n\t\t\t\t\t\t7 Впуск холодной воды\n\n\t\t\t\t\t\t8 Магниевый анод\n\n\t\t\t\t\t\t9 Индикатор температуры\n\n\t\t\t\t\t\t10 Отверстие для дополнительного термоэлемента\n\n\t\t\t\t\t\t11 Отверстие для термоэлемента, люк для осмотра и очистки\n\n\nСхема конструкции водонагревателя OKC NTRR/1 МПа\n\n\n\n1 Стальной эмалированный резервуар\n\n\t\t\t\t\t\t2 Кожух водонагревателя\n\n\t\t\t\t\t\t3 Впуск ГВС\n\n\t\t\t\t\t\t4 Гильза датчика температуры\n\n\t\t\t\t\t\t5 Циркуляция\n\n\t\t\t\t\t\t6 Трубчатый теплообменник\n\n\t\t\t\t\t\t7 Впуск холодной воды\n\n\t\t\t\t\t\t8 Магниевый анод\n\n\t\t\t\t\t\t9 Отверстие для дополнительного термоэлемента\n\n\t\t\t\t\t\t10 Индикатор температуры\n\n\t\t\t\t\t\t11 Отверстие для термоэлемента, люк для осмотра и очистки\n\n\n\n\n\n\n\nТехнические характеристики OKC NTR/1MPa \n\n\t\t\t \n\t\t\t\n\n\n \nOKC 400 NTR/1 МПа\n\n\nОбъём, л\n390\n\n\nРабочее давление ГВС, МПа\n1\n\n\nРабочее давление теплоносителя, МПа\n1,6\n\n\nВысота, мм\n \n\n\nДиаметр, мм\n700\n\n\nВес водонагревателя, кг\n123\n\n\nМаксимальная температура ГВС, °C\n95\n\n\nПоверхность теплообменника, м2\n1,8\n\n\nМощность теплообменника, кВт\n57\n\n\nРасход ГВС, л/час\n1 395\n\n\nТепловые потери, кВт/сут\n2\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n"
<https://teplosfera64-saratov.ru/p28344542-bojler-drazice-okc.html>