_:n57339e90414440a68af33c626bf1aa0dxb0
<http://schema.org/description>
"Воздушно отопительный аппарат Reventon в стальном корпусе (серии S 230В) для отопления помещений площадью 15-300 квадратных метров. Водяные тепловентиляторы Reventon эффективное и надежно зарекомендовавшее себя оборудование на рынке России. Их еще так же именуют воздухонагревателями Reventon или теплогенераторами Reventon. Схема работы отопительного аппарата Volcano следующая:  вода подается через трубки гибкой подводки  в теплообменник аппарата (калорифер), вентилятор подает воздух через теплообменник, обеспечивая съем тепла с его поверхности. Теплый или горячий воздух направляется на требуемые участки помещения посредством направляемых по нужным углом жалюзи. Отдельного описания требует автоматика, так как именно её использование и дает возможность экономить на отоплении до 30%. Стандартный комплект, который покупают потребители это термостат + регулятор скорости вращения. Термостат - для автоматического поддержания температуры в помещении, регулятор скорости вращения -  регулировка скорости вращения вентилятора и соответственно силы воздушного потока. Полный комплект состоит из программируемого контроллера HMI (с возможностью установки гибких настроек на каждый день в течении недели), автоматического регулятора скорости и клапана с сервоприводом. Такой комплект требуется редко, но позволяет поддерживать требуемую температуру воздуха полностью автоматически даже в таких теплозависимых помещениях как теплицы и оранжереи. Воздухонагреватели Reventon можно использовать и без автоматики, просто подключив устройство к сети. Что требуется для работы тепловентилятора Reventon? Только горячая вода и электричество. Причем в летний период вы можете использовать тепловентилятор  Reventon как кондиционер, для охлаждения воздуха. Для этого потребуется только заменить горячую воду на холодную.  Воздушно-отопительные агрегаты REVENTON используются для обогрева больших помещений. \n Тепловентиляторы подключаются к системе центрального отопления и работают по принципу калорифера.   Теплообменник: медно-алюминиевый: Максимальная температура теплоносителя 120ºC; максимальное давление 1,6 МПа; \n диаметр присоединительных патрубков 3/4”. В зависимости от размера оборудования, тепловентиляторы имеют 1, 2 и 3-х рядный теплообменник. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали с порошковым покрытием 1, 2, 3-рядный теплообменник Регулирование направления потока воздуха Регулирование температуры\n 1-скоростной вентилятор с защитой IP 54, соответствующий европейским стандартам ErP 2015\n   ХАРАКТЕРИСТИКИ   Технические данные Ед. изм S1 S2 S3 S4 Farmer 47 kWt   Номинальая мощность устройства при температуре 90/70°С, и температуре воздуха на входе 0°С кВт 16,7 29,4 52,1 59,3 46,8   Диапазон мощности нагрева кВт 7-17 13-29 23-52 26-59 20-47   Максимальный объем воздуха*** м3/ч 1743 2973 2973 4400 4400   Максимальная дальность струи воздуха м 12 18 18 25 25   Кол-во рядов теплообменников шт 1 2 3 2 2   Объем воды дм3 0,5 1,3 1,9 2,0 2,0   Увеличение температуры воздуха* °С 26,7 27,6 48,7 37,5 29,6   Максимальна температура теплоносителя °С 110 110 110 110 110   Максимальное рабочее давление МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6   Номинальный ток*** А 0,42 0,66 0,66 0,82 0,82   Напряжение питания В/Гц 230/ ~50 230/ ~50 230/ ~50 230/ ~50 230/ ~50   Мощность двигателя*** Вт 80 150 150 180 180   Частота вращения двигателя*** об/мин 1380 1400 1400 1380 1380   Степень защиты двигателя IP 54 54 54 54 54   Диаметр присоединительных патрубков \" 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4   *** Данные приведены для 3-й скорости тепловентилятора\n ** Измерение на расстоянии 5м от оборудования* Увеличение температуры воздуха при параметрах: вода 90/70°С, воздух на входе 0°С. ПРЕИМУЩЕСТВА  Пожизненная гарантия на корпус. Минимальное количество деталей подверженных механическому износу обеспечивает долгий срок эксплуатации прибора. Высокая производительность и быстрое достижение комфортной температуры обеспечивается высокопроизводительными теплообменниками Широкий мощностной ряд оборудования  Легкая установка Унифицированный модельный ряд дополнительных элементы, для любых вариантов инсталляции прибора. Энергосберегающий двигатель вентилятора Тихая работа 3-х летняя гарантии на оборудование Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали с порошковым покрытием 1, 2, 3-рядный теплообменник Регулирование направления потока воздуха Регулирование температуры 1-скоростной вентилятор с защитой IP 54, соответствующий европейским стандартам ErP 2015         "
<https://asmdetal74.ru/p332304070-teploventilyator-reventon-kvt.html>