<https://pprcshop.ru/product/gibkaya-podvodka-dlya-gaza-3-4-300-sm-gayka-gayka/#product>
<http://schema.org/description>
"Гибкая подводка для газа 3/4 300 см гайка-гайка предназначена для внутреннего газораспределения и подключения различного бытового и промышленного газового оборудования внутри зданий, газовых плит, газовых котлов отопления, водонагревателей.\r\n\r\nГибкая подводка для газа 3/4 300 см гайка-гайка сильфонного типа проводится из гофрированной нержавеющей стали АISI 316 способной сжиматься и растягиваться. Она долговечна, имеет высокий уровень прочности, не подвержена механическим повреждениям, способна выдерживать резкие перепады давления в системе.\r\n\r\nУ сильфонной газовой подводки отсутствуют резиновые элементы, которые с быстро стареют, разрушаются, теряют свою работоспособность и начинают пропускать газ. Монтаж производится при помощи обыкновенных ключей 3/4\" дюйма.\r\nИнструкция по установке газовой подводки:\r\nДля обеспечения долгой и безотказной службы гибкая подводка для газа 3/4 300 см гайка-гайка должна устанавливаться с требованием следующих правил:\r\n\r\n \tМонтаж должен производить квалифицированный специалист;\r\n \tИсключить осевое скручивание шланга, скручивание с угловым смещением. Устанавливать в одной плоскости.\r\n \tУстановить шланг с соблюдением минимального радиуса изгиба, не допускать перегибов.\r\n \tШланг должен иметь достаточную длину, чтобы в установленном состоянии принять форму полукруга.\r\n \tПри установке под углом 90 градусов, не допускать боковых смещений.\r\n \tИзбегать механических повреждений шланга.\r\n \tВсё подключаемое газовое оборудование должно иметь заземление.\r\n\r\nГибкая подводка для газа 3/4 300 см гайка-гайка - характеристики:\r\n\r\n \tДлина - 300 см;\r\n \tРазмер резьбы - 3/4\" дюйма;\r\n \tТип резьбы - гайка/гайка (Вн-Вн);\r\n \tПредназначение - газ;\r\n \tМатериал сильфона - нержавеющая сталь;\r\n \tМатериал гайки - латунь;\r\n \tДиапазон рабочих темпратур - от -20 до +80° С,\r\n \tТемпература эксплуатации - от 0° С до +50° С;\r\n \tРабочее давление Max - 0,4 бар;\r\n \tСоответствует - ГОСТ Р 52209—2004, ГОСТ 22793—83, ГОСТ 19334—73;\r\n \tПроизводитель - OVERCON, Россия;\r\n \tАртикул - GPGGG34300"
<https://pprcshop.ru/product/gibkaya-podvodka-dlya-gaza-3-4-300-sm-gayka-gayka/>