_:nab482bdd3b9d4481909f4764d9732883xb0
<http://schema.org/description>
"Промышленные угольные котлы .Промышленные котлы Q MAX Plus выпускаются мощностью от 90 до 350 квт( 900-3500 м2),каскадная установка данных котлов ,позволяет отапливать помещения до 11 000м2! В таблице ниже,приведены технические характеристики всех моделей,данных котлов.Дополнительную информацию и стоимость,можно получить по запросу. Весь ассортимент,смотрите на сайте www.heiztech.kz\n\n\n\nУниверсальные котлы разработанные для сжигания  угля любой фракции и древесины. Q MAX PLUS - котлы новейшей конструкции, предназначенные для сжигания мелкого угля, и древесины, оборудованные системой дутьевых вентиляторов. Эти котлы предназначены для выработки тепловой энергии для использования в жилых домах, производственных и складских помещениях.\n\n\t\t\tВсе серии котлов Q производимые нашей компанией, состоят из двух частей, разделенных водонаполненной перегородкой. В нижней части происходит горение топлива, а в верхней части располагается эффективный теплообменник. Верхняя дверца предназначена для периодической очистки теплообменника от оседающих частиц. Топливо загружается через центральную дверь. Для удаления золы в нижней части фронтальной стенки расположена дополнительная дверь. Процесс горения проходит на чугунной колосниковой решетке. Дымовые газы отдают тепло в горизонтальном двухходовом теплообменнике .\n\n\t\t\tКорпус котла состоит из сертифицированных стальных листов толщиной 6 мм. Котел Q MAX PLUS оснащен автоматикой, которая обеспечивает возможность программирования процесса горения в соответствии с оперативными потребностями. Вентиляторы работают с регулируемой скоростью. Использование автоматического регулирования воздухоподачи приводит к значительному снижению расхода топлива. Котел сам регулирует объем производства тепловой нагрузки и настраивает правильную скорость вращения вентилятора для стабилизации горения.\n \n\n\n\n\n\n\nНоминальная мощность\nкВт\n90\n120\n150\n200\n250\n300\n350\n \n\n\nДиапазон мощности\nкВт\n55-90\n70-120\n90-150\n100-200\n120-250\n150-300\n175-350\n \n\n\nМакс. рабочая температура\nС°\n85\n85\n85\n85\n85\n85\n85\n \n\n\nВодная ёмкость\nл\n430\n550\n670\n1000\n1100\n1120\n1500\n \n\n\nМин. разряжение\nПа\n50\n50\n50\n55\n55\n55\n55\n \n\n\nДиаметр подключения\n«\n2\n2\n2 ?\n2 ?\n2 ?\n3\n3\n \n\n\nДиаметр дымоходного борова\nмм\n200\n200\n250\n250\n300\n300\n350\n \n\n\nВес котла\nкг\n900\n1310\n1630\n2290\n2510\n2730\n3050\n \n\n\nОбъём топки\nдм3\n250\n350\n440\n540\n800\n1000\n1200\n \n\n\nA. Ширина котла\nсм\n83,5\n83,5\n83,5\n94\n94\n94\n94\n \n\n\nB. Глубина котла\nсм\n137,5\n167,5\n197,5\n200\n220\n240\n260\n \n\n\nC. Высота котла\nсм\n179\n179\n179\n199\n199\n199\n199\n \n\n\nD. Высота до центра дымохода\nсм\n154\n154\n154\n169\n169\n169\n169\n \n\n\nE. Высота до центра входа C.O.\nсм\n31\n31\n31\n35\n35\n35\n35\n \n\n\nF. Ширина топки\nсм\n64\n64\n64\n74\n74\n74\n74\n \n\n\nG. Высота топки\nсм\n43\n43\n43\n43\n43\n43\n43\n \n\n\nH. Глубина топки\nсм\n94\n124\n154\n147\n167\n187\n207\n \n\n\n\n \n \n \n \n \n \n"
<https://ht.com.kz/p2926102-ugolnyj-kotel-max.html>