_:n7428d0e613d34e59886fdb801d9dfcd0xb0
<http://schema.org/description>
"Вертикальные бойлеры косвенного нагрева со спиральным змеевиком SW Termo Max изготавливаются объемом 100, 120, 140, 200, 250 и 300 литров. Бойлеры предназначены для нагрева воды и поддерживания ее в нагретом состоянии. Идеально приспособлены для совместной работы с отопительными котлами (электрическими, газовыми, жидко- и твердотопливными).\nНаиболее важные преимущества\n\nНаиболее современная технология нанесения эмали\nКомпания KOSPEL ввела в действие первую в Польше автоматическую систему порошкового эмалирования емкостей. Полностью автоматизированный производственный процесс до минимума ограничивает возможность возникновения человеческого фактора. Вся поверхность емкости равномерно покрывается слоем эмали оптимально выбранной толщины. Эта технология, в отличие от традиционной, мокрой, значительно улучшает качество нанесенного покрытия и обеспечивает долговечность теплообменника. Технологический процесс изготавливания теплообменников соответствует наиболее современным экологическим стандартам\nВысокая производительность теплообменника\nБольшая поверхность теплоотдачи змеевика, длина которого достигает дна бака, обеспечивает быстрый нагрев воды и равномерную температуру во всем бойлере\nВысококачественная тепловая изоляция\nИзоляция, изготовленная из толстого слоя полиуретановой пены PUR, до минимума ограничивает теплопотери. Корпус теплообменника, изготовленный из полистирола, обеспечивает эстетический вид и стойкость к механическим повреждениям\nВозможность установки электрического ТЭНа\nЭлектрический ТЭН GRBT-2,0 кВт, в связи со своей длиной, может быть использован в теплообменниках объемом 200, 250 и 300 литров\n\nХарактеристики\n\n\n\n\nТип теплообменника\n\n\nSW-100\n\n\nSW-120\n\n\nSW-140\n\n\nSW-200\n\n\nSW-250\n\n\nSW-300\n\n\n\n\nНоминальный объем\n\n\nл\n\n\n100\n\n\n120\n\n\n140\n\n\n200\n\n\n250\n\n\n300\n\n\n\n\nНоминальное давление\n\n\nМПа\n\n\nбак 0,6 / змеевик 1,0\n\n\n\n\nПоверхность змеевика\n\n\nм2\n\n\n0,8\n\n\n1,0\n\n\n1,1\n\n\n1,2\n\n\n1,5\n\n\n\n\nМощность змеевика*\n\n\nкВт\n\n\n29\n\n\n33\n\n\n39\n\n\n42\n\n\n50\n\n\n\n\nСуточные потери энергии**\n\n\nкВт/ч\n\n\n1,2\n\n\n1,3\n\n\n1,4\n\n\n1,7\n\n\n2,1\n\n\n2,7\n\n\n\n\nГабаритные размеры\n\n\nДиаметр\n\n\nмм\n\n\n520\n\n\n590\n\n\n710\n\n\n\n\nA\n\n\n925\n\n\n1095\n\n\n1165\n\n\n1296\n\n\n1094\n\n\n1328\n\n\n\n\nB\n\n\n232\n\n\n848\n\n\n782\n\n\n922\n\n\n\n\nC\n\n\n-\n\n\n316\n\n\n\n\nD\n\n\n113\n\n\n118\n\n\n132\n\n\n\n\nE\n\n\n216\n\n\n248\n\n\n246\n\n\n\n\nF\n\n\n425\n\n\n472\n\n\n665\n\n\n607\n\n\n719\n\n\n\n\nG\n\n\n729\n\n\n823\n\n\n803\n\n\n746\n\n\n858\n\n\n\n\nI\n\n\n819\n\n\n913\n\n\n903\n\n\n846\n\n\n958\n\n\n\n\nL\n\n\n1066\n\n\n1236\n\n\n1306\n\n\n1453\n\n\n1235\n\n\n1469\n\n\n\n\nM\n\n\n1186\n\n\n1356\n\n\n1428\n\n\n1535\n\n\n1374\n\n\n1608\n\n\n\n\n* При параметрах 80/10/45oC (температура теплоносителя / температура воды на входе / температурв потребляемой воды), проток теплоносителя в змеевике 3,0 м3/ч. \n\n** При поддержании постоянной температуры воды на уровне 60oC."
<https://santeh-plus.com/p63573994-bojlery-kosvennogo-nagreva.html>