_:nd3a78c9326684d2ea41760f88187d61exb0
<http://schema.org/description>
"Назначение вилки кабельной ШК 4x100-В:Разъемы (соединители штыревые (штекерные) четырехконтактные) ШК, ШЩ 4х15, 4х25, 4х32, 4х60, 4х100 А предназначены для соединения отдельных участков гибкого силового четырехжильного кабеля между собой, а также с передвижными и стационарными источниками и приемниками электроэнергии в цепях постоянного и переменного токов частотой 60Гц при напряжении до 400В (амплитудное значение).Соединители (разъемы питания) предназначены для объемного монтажа (распайка разъемов), подсоединение жил кабеля к контактам производится с помощью винтов.Фиксация сочлененного положения вилки кабельной с розеткой кабельной ШК-ШК 4х15А, 4х25, 4х32А производится с помощью ручек-скобок и специальных выступов, расположенных на корпусах.Фиксация щитового и кабельного (разъёмов) соединителей ШЩ-ШК 4х25, 4х60, 4х100А, а также кабельных вилки и розетки ШК-ШК 4х60, 4х100А обеспечивает крышка.Область применения вилки кабельной ШК 4x100-В:Разъемы ШЩ, ШК применяются в нефтедобыче на станциях управления (БМС-1, СУР-21УМ-3, СУУ-**-01, ШГС 5805, АЛСУ, Ангара, МИР, Сигнал, Омь, СУЭРС, шкаф ПРС, БУС-4, АСУС) и в передвижных энергоустановках (автофургон, вагон-дома, бытовки, мобильные здания), в металлургии, на железнодорожном транспорте для подключения пековых вагонов и цистерн перевозки серы, на речном транспорте для запитки судов от береговых источников электроэнергии, в авиации на аэродромном оборудовании, в строительстве для подключения передвижных подъемных электрокранов и другого мобильного энергоемкого оборудования.Соединители изготавливаются для наружного монтажа в климатических исполнении УХЛ в соответствии с ТУ 3424-001-58960963-2007 и взаимосочленяемы с соединителями типов СШК8, СШЩ8 (АШДК 434410.078ТУ) и ШК, ШЩ (ОДК.566.000 ТУ, ОСТ В 0121-910 ТУ, ТУ 3424-001-25362000-2000).Преимущества разъемов ШК-ШЩ:Основной отличительной чертой электрических разъёмов ШК-ШЩ 15, 25, 60, 100А, является высокая перегрузочная способность (до 3-х крат). Например, электроразъём на ток 25А легко выдерживает нагрузку в 50А, а разъём на ток 60А до 150А.Корпус разъёма из алюминиевого сплава выдерживает значительные механические нагрузки в условиях УХЛ1 по ГОСТ15150, что обеспечивает стабильную работу при внешних температурах от +50 до -50 °С. Высокую коррозионную защиту гарантирует полимерное порошковое покрытие корпуса.Длительный ресурс сочленений-расчленения, а также низкое контактное сопротивление (до 0,005 Ом) обеспечивает гальваническое никелирование контактной пары. В отличии от пластмассовых соединителей стойки к УФ излучениям.Технические характеристики вилки кабельной ШК 4x100-В:ПараметрЗначениеТип разъемавилкаТип контакташтыревойТип соединителякабельныйМатериал изоляторакерамикаСила тока на контакт100 АДиаметр применяемого кабеля33-45 ммСопротивление на контактах, не более0,005 ОмСтепень защитыIP54Сопротивление изоляции, не менее5 МОмРабочая температура воздуха-50° - +50 °СОтносительная влажность воздуха до98 %Количество контактов в контактной группе4Номинальное напряжение380 ВЧастота тока50 ГцСпособ присоединения к контактам жил кабеляприжимные винтыПокрытие контактовникелированноеПокрытие корпусапорошковая краскаЦветчерныйМасса2,32 кг"
<https://dim-pribor.kz/p44051360-shk-4h100-vilka.html>