_:n4fb44c4bd2a34658b1fd2e5974185ea9xb0
<http://schema.org/description>
"Саморегулируемый кабель 15KTV2-CT: широкая сфера применения\nСпециализированный интернет-магазин «САМОРЕГ-ОПТОМ» предлагает колоссальный ассортимент разнообразных саморегулируемых греющих кабелей, в том числе и нагревательные устройства известного американского производства Raychem. Тепловой прибор 15KTV2-CT отличается универсальностью и широкой сферой применения. Его используют во многих областях: в промышленности, в строительстве, в нефтепроводном и газопроводном секторах, в кораблестроении, а также в бытовой деятельности. Основное предназначение кабеля Raychem состоит в поддержании технологической температуры до 150 градусов объектов, подвергаемых пропарке. К тому же, его применяют в следующих случаях:\n\nпри обогреве трубопроводов различного диаметра;\nпри обогреве слаботочных, противопожарных систем;\nв целях предотвращения образования снега и льда в промышленных резервуарах, цистернах и прочих емкостях;\nпри выполнении кровельного и напольного покрытия;\nна передвижных морских платформах, а также кораблях.\n\nТепловой механизм, благодаря своим инновационным характеристикам, способен отлично функционировать не только в нормальных условиях, но и во взрывоопасных зонах, а также в водной среде. Его гибкая, изолированная и герметичная структура позволяет использовать греющее устройство практически на любом виде поверхности, что говорит о его универсальности и эффективности. В нашем интернет-магазине каждый желающий может купить 15KTV2-CT по справедливой цене. Для оптовых клиентов у нас предусмотрены выгодные условия для сотрудничества и приятные скидки. Приятная цена устройства 15KTV2-CT Вас приятно удивит!\nГреющий прибор 15KTV2-CT: характеристики и достоинства\nТепловое устройство американского производителя Raychem, представленное в нашем каталоге продукции, отвечает всем обязательным требованиям стандарта качества и безопасности, имеет подтверждающие сертификаты. Кабель 15KTV2-CT работает при напряжении питания - 230 В. Отлично функционирует при любых, даже самых суровых, природных условиях. При этом, для непрерывной работы, без остановок и сбоев, максимальной рабочей температурой является - +150 градусов, минимальной - -60 градусов. Саморегулируемое устройство характеризуется высокой устойчивостью к органическим и химическим веществам, а также к процессам коррозии. Отличается кабель 15KTV2-CT и удобством монтажа. При его установке исключены перегорания, а также появление холодных зон.\nНомер по каталогу – 368748-000\nОбласть применения\nКлассификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль)\nНормальные\nТип обогреваемой поверхности Углеродистая сталь Нержавеющая сталь\nОкрашенный или неокрашенный металл \nХимическая стойкость Органические и коррозионные среды.\nНапряжение питания 230 В переменного тока \nСертификация Греющие кабели KTV разрешены к применению во взрывоопасных зонах сертификатами PTB, Baseefa 2001 Ltd, Ростехнадзором России, Проматомнадзором Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины.\nPTB 98 ATEX 1103 X BAS98ATEX2337X\nII 2 G/D EEx e(m) II T4 IP66 T130°C II 2 GD EEx e II T4\nГреющие кабели KTV разрешены к применению на кораблях и передвижных морских платформах сертификатом DNV (сертификат № Е-6967) и также соответствуют стандартам VDE.\nТехнические характеристики\nМаксимальная рабочая 150°С температура (непрерывная работа)\nМаксимально допустимая 215°С (насыщенный пар 20 атм) температура (периодическая работа) Максимальное суммарное время работы не более 1000 ч\nКласс температуры Т2 согласно европейскому стандарту EN 50 014\nМинимальная температура монтажа –60°С\nМинимальный радиус изгиба 26 мм при 20°С; 51 мм при –60°С\n\n\n\n\n \n\n\n5KTV2-CT\n\n\n8KTV2-CT\n\n\n15KTV2-CT\n\n\n20KTV2-CT\n\n\n\n\nМощность  при 10°С, Вт\n\n\n16\n\n\n25\n\n\n47\n\n\n65\n\n\n\n\nНоминальные размеры и вес кабеля\n\n\n \n\n\n\n\nТолщина, мм\n\n\n7,6\n\n\n7,6\n\n\n7,6\n\n\n7,6\n\n\n\n\nШирина, мм\n\n\n13,3\n\n\n13,3\n\n\n13,3\n\n\n13,3\n\n\n\n\nВес, г/м\n\n\n250\n\n\n250\n\n\n250\n\n\n250\n\n\n\n\nМаксимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898\n\n\n\n\nТок срабатывания\nзащиты\n\n\nТемп. включения\n\n\nМаксимальная длина цепи греющего кабеля, м\n\n\n\n\n16 А\n\n\n–20°С\n\n\n130\n\n\n95\n\n\n60\n\n\n40\n\n\n\n\n \n\n\n+10°С\n\n\n145\n\n\n105\n\n\n65\n\n\n45\n\n\n\n\n25А\n\n\n–20°С\n\n\n205\n\n\n150\n\n\n90\n\n\n65\n\n\n\n\n \n\n\n+10°С\n\n\n230\n\n\n165\n\n\n100\n\n\n75\n\n\n\n\n32 А\n\n\n–20°С\n\n\n230\n\n\n180\n\n\n115\n\n\n85\n\n\n\n\n \n\n\n+10°С\n\n\n230\n\n\n180\n\n\n130\n\n\n95\n\n\n\n\n40 А\n\n\n–20°С\n\n\n230\n\n\n180\n\n\n130\n\n\n105\n\n\n\n\n \n\n\n+10°С\n\n\n230\n\n\n180\n\n\n130\n\n\n110\n\n\n\n\nПриведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева.  Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. При частых ложных срабатываниях УЗО можно применять УЗО на 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.\nИнформация для заказа\n\n\n\n\nОбозначение изделия\n\n\nНомер по каталогу\n\n\n\n\n5KTV2-CT\n\n\n866752-000\n\n\n\n\n8KTV2-CT\n\n\n196865-000\n\n\n\n\n15KTV2-CT\n\n\n368748-000\n\n\n\n\n20KTV2-CT\n\n\n790842-000\n\n\n\n\n "
<https://samoreg-optom.ru/p218934366-raychem-samoreguliruemyj-greyuschij.html>