<http://schema.org/description>
"Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (RCCB Typ B) zur Realisierung der Schutzma\u00DFnahme \u00ABSchutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung\u00BB in Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln gem\u00E4\u00DF den Anforderungen der VDE 0100-410, VDE 0160 und entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Besonders geeignet f\u00FCr Photovoltaik-Stromversorgungssysteme gem\u00E4\u00DF VDE 0100-712 in denen aufgrund unzureichender Erdungsbedingungen bzw. hohen Schleifenwiderst\u00E4nden (z. B. in TT-Systemen) der Schutz durch automatische Abschaltung mit \u00DCberstromschutzeinrichtungen nicht erf\u00FCllt werden kann. Die Ger\u00E4te der Baureihe DFS 4B SK erfassen glatte Gleichfehlerstr\u00F6me sowie alle weiteren Fehlerstr\u00F6me vom Typ B gem\u00E4\u00DF IEC 60755. Die hierf\u00FCr integrierte Auswerteinheit ben\u00F6tigt eine Betriebsspannung, die der Netzspannung entnommen wird. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gew\u00E4hrleistet, wenn die Spannung zwischen den aktiven Leitern mindestens 50 V betr\u00E4gt. Die Ausl\u00F6sung durch Fehlerstr\u00F6me vom Typ A erfolgt auch, wenn keine Netzspannung zwischen den aktiven Leitern vorhanden ist, d.h. netzspannungsunabh\u00E4ngigMerkmalePolzahl: 2Bemessungsspannung: 230 VBemessungsstrom: 16 ABemessungsfehlerstrom: 0,03 AMontageart: DIN-Schiene (REG)Fehlerstrom-Typ: BSelektiver-Typ: NeinKurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kASto\u00DFstromfestigkeit: 5 kAZusatzeinrichtungen m\u00F6glich: JaSchutzart (IP): IP40Breite in Teilungseinheiten: 4Einbautiefe: 75 mmKurzzeitverz\u00F6gerter Typ: Ja"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/doepke-fi-schalter-dfs4-016-2-0-03-b-sk.html>