<http://schema.org/description>
"Kabelabzweigk\u00E4sten nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme und metrischen Vorpressungen. Geeignet f\u00FCr Innenr\u00E4ume und gesch\u00FCtzte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. F\u00FCr Umgebungstemperatur maximal + 40\u00B0C und minimal - 25\u00B0C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40\u00B0C oder 100% bei 25\u00B0C. Werkstoff Temperaturbest\u00E4ndigkeit von - 25\u00B0C bis 70\u00B0C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Gl\u00FChdrahtpr\u00FCfung 750\u00B0C, UL Subject 94 V-2. Schutzart nach DIN EN 60529: IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM. Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035. Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A. Fabrikat: HENSEL DK. Nennquerschnitt: 10 mm\u00B2, 5polige FIXCONNECT\u00AE-SteckklemmeMerkmaleMax. Leiterquerschnitt: 10 mm\u00B2Best\u00FCckung: KlemmeForm: rechteckigMontageart: Wand-/DeckenmontageEinf\u00FChrung von hinten: NeinL\u00E4nge: 200 mmBreite: 160 mmTiefe: 98 mmAnreihbar: NeinAnzahl der Einf\u00FChrungen: 10Art der Geh\u00E4usedurchf\u00FChrung: Vorpr\u00E4gungWerkstoff: KunststoffHalogenfrei: JaOberfl\u00E4che: unbehandeltFarbe: grauSchutzart (IP): IP65Deckel: nicht transparentDeckelbefestigung: geschraubtPlombierbar: JaBemessungsisolationsspannung Ui: 690 VFunktionserhalt: ohneMit Abschirmung: NeinWitterungsbest\u00E4ndig: NeinEinsatztemperatur: -25..40 \u00B0CExplosionsgepr\u00FCfte Ausf\u00FChrung: NeinF\u00FCr Ex-Zone Gas: ohneF\u00FCr Ex-Zone Staub: ohne"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/hensel-kabelabzweigkasten-3ph-5pol-2-5-10qmm-kc-9255.html>