<http://schema.org/description>
"eNet Funk-Steuereinheit DALI, zum Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI-Leuchten mit 1-bis-10-V-Schnittstelle, Funkfrequenz: 868,3 MHz, Sendeleistung: maximal 20 mW, Sendereichweite: ca. 100 m (Freifeld), elektronischer Kurzschlussschutz der DALI-Versorgung mit dauerhafter Abschaltung nach 8\u00A0Sekunden, elektronischer \u00DCbertemperaturschutz der DALI-Versorgung mit Selbsthaltung, DALI-Versorgung f\u00FCr maximal 12\u00A0Teilnehmer, Parallelschalten von bis zu 6\u00A0DALI-Steuerger\u00E4ten mit der M\u00F6glichkeit, bis zu 72\u00A0Teilnehmer zu versorgen, Einschalthelligkeit und Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar, Statusr\u00FCckmeldung an Funksensoren, Statusanzeige \u00FCber LED (rot), Szenenbetrieb m\u00F6glich, DALI-Vorschaltger\u00E4te mit Taste Prog schaltbar, mit eNet-Server einstellbar: Maximalhelligkeit, Dimmgeschwindigkeit, Ein-/ Ausschaltverz\u00F6gerung, Auf-/ Abdimmrampe, Abschaltvorwarnung, Bediensperren, Dauer-Ein, Dauer-Aus, Hotelfunktion, Nachlaufzeit und Lichtregelung, Repeaterfunktion, Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60\u00A0Hz, Leistungsaufnahme: maximal 2 W, DALI-Systemspannung: DC 16 V, Ausgangsstrom: maximal 24 mA, Anzahl DALI-Teilnehmer: maximal 12, Anzahl parallele Steuerger\u00E4te: maximal 6, Anschlussart: Schraubklemmen, 0,75 bis 4 mm\u00B2 (eindr\u00E4htig), Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 \u00B0C, Abmessungen (\u00D8 x T): 53 x 28 mm, Bedienung mit geeigneten eNet-FunksendernMerkmaleBussystem KNX: NeinBussystem KNX-Funk: NeinBussystem Funkbus: JaBussystem LON: NeinBussystem Powernet: NeinAndere Bussysteme: ohneMontageart: UnterputzBusankopplung inklusive: JaNebenstelleneingang: NeinVor Ort-/Handbedienung: NeinMit LED-Anzeige: JaMax. Schaltleistung: 1380 WAnzahl der Ausg\u00E4nge: 8Max. Steuerstrom: 24 mA"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/jung-funk-steuereinheit-dali-fm-std-8-up.html>