<http://schema.org/description>
"Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als &amp;amp;quot;Typgepr\u00FCfte Schaltger\u00E4te-Kombination&amp;amp;quot; TSK nach IEC 60 439 -1 f\u00FCr Wandaufbau. Geh\u00E4use m\u00FCssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschl\u00FCssen f\u00FCr Werkzeugbet\u00E4tigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Gl\u00FChdrahtpr\u00FCfung 960\u00B0C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzma\u00DFnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. NH-Sicherungslasttrennschaltergeh\u00E4use NH 00, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig. Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.MerkmaleAusstattung des Sicherungslasttrenngeh\u00E4uses: mit SicherungslasttrennschalterBemessungsbetriebsstrom Ie: 125 ABemessungsisolationsspannung Ui: 690 VBaugr\u00F6\u00DFe der Sicherungseins\u00E4tze: NH00Geh\u00E4usebreite: 600 mmGeh\u00E4usetiefe: 170 mmGeh\u00E4useh\u00F6he: 300 mmSchutzart (IP): IP65"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/hensel-nh-sicher-lasttrenngehau-4xnh00-3polig-400a-mi-6466.html>