<http://schema.org/description>
"Der Gira Control 9 KNX ist eine Anzeige und Bedieneinheit zum Anschluss an ein KNX System. Es erm\u00F6glicht eine intuitive Navigation und informiert \u00FCbersichtlich \u00FCber den Status der gesamten Geb\u00E4udetechnik. Mit dem Gira Control 9 KNX kann \u00FCber das Gira TKS IP Gateway auch als Wohnungsstation bei der T\u00FCrkommunikation genutzt werden. Das energiesparende Ger\u00E4t ist PC basiert und verf\u00FCgt \u00FCber ein TFT Touchscreen mit LED Hintergrundbeleuchtung und einer 22,86 cm (9) Bilddiagonale (Aufl\u00F6sung von 800x480 px). Einbau in UP Dose 2082 00. Funktionen: Visualisierung und Bedienung von Funktionen in der Geb\u00E4udesystemtechnik. Anzeige von E Mails. Wiedergabe von akustischen Signalen. Als Wohnungsstation (mittels TKS IP Gateway) in T\u00FCrkommunikationsanlagen geeignet.. Wetterprognose. Audio Player. RSS Reader. Media Render. Digitaler Bilderrahmen. Video Notiz zum Aufzeichnen von Nachrichten. 25 R\u00E4ume, 300 Funktionen (1 Raum mit max. 40 Funktionen). Meldeanlage mit bis zu 40 Meldern. 20 Datenlogger. 64 Schaltuhren mit insgesamt max. 128 Schaltzeiten. 24 Szenen mit insgesamt bis zu 32 Aktorgruppen. Anwesenheitssimulation. St\u00F6rmeldungen. 50 Ereignis E Mails.. Logikfunktionen: 80 logische Verkn\u00FCpfungen mit jeweils bis zu 8 Eing\u00E4ngen. 12 Multiplexer mit jeweils bis zu 3 Kan\u00E4len. 40 Zeitglieder mit Ein und Ausschaltverz\u00F6gerung .. Ger\u00E4temerkmale: PC mit Touchscreen. Integriertes Netzteil. Farbkamera integriert. Lautsprecher integriert. Mikrofon integriert. LED Hintergrundbeleuchtung f\u00FCr Touchscreen.. Hinweis: Kann mittels Adapterrahmen 2081 00 in bestehende InfoTerminal Touch UP Dosen verbaut werden. Nicht zur Verwendung im Au\u00DFenbereich geeignet. Spannungsversorgung: Integriertes Weitbereichsnetzteil 110 bis 230 V~ Leistungsaufnahme: max. 20 W max. 8 W (Display aus) max. 1 W (Stand by) Systeminformation: INTEL Atom Prozessor 1,1 GHz 2 GB SSD, interner Speicher 1 GB RAM 512 kB, L2 Cache Anschl\u00FCsse: 2 x USB 2.0 Typ A (hinten), 1 x USB 2.0 Typ A (vorne), 1 x USB Typ Mini AB (vorne) 1 x SD Kartenslot SDHC, bis 32 GB RJ45 Anschluss 10 100MBit Audio: 1 x Line In, 1 x Line Out (Stereo) 1 x Analoger Videoeingang KNX \u00FCber Anschluss und Abzweigklemme Anzeige: WVGA (800x480 px) Aufl\u00F6sung 16,7 M Farben Kamera: 1,3 M px Temperaturbereiche: + 0 C bis +35 C Betrieb 10 C bis +70 C Lagerung Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 % r. F. bei +40 C, keine Betauung Abmessungen: B x H x T 268 x 220 x 65 mm H\u00F6he ab Wand 16 mm H\u00F6he ab Wand 28 mm als Nachr\u00FCstvariante mit AdapterrahmenMerkmaleBussystem KNX: JaBussystem Funkbus: NeinBussystem LON: NeinBussystem Powernet: NeinAndere Bussysteme: ohneMontageart: UnterputzMit Display: JaZentrale Funktionseinheit f\u00FCr Sender/Aktoren: JaSchutzart (IP): IP20Busankopplung inklusive: Ja"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/gira-control-9-knx-207900.html>