<http://schema.org/description>
"Kabelabzweigk\u00E4sten nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme, Kabeleinf\u00FChrung \u00FCber Anbauflansche. Geeignet f\u00FCr Innenr\u00E4ume und gesch\u00FCtzte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. F\u00FCr Umgebungstemperatur maximal + 40\u00B0C und minimal - 25\u00B0C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40\u00B0C oder 100% bei 25\u00B0C. Werkstoff Temperaturbest\u00E4ndigkeit von - 25\u00B0C bis 90\u00B0C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Gl\u00FChdrahtpr\u00FCfung 750\u00B0C, UL Subject 94 V-2. Schutzart nach DIN EN 60529: IP 65. Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7032. Fabrikat: HENSEL DK. Nennquerschnitt: 70 mm\u00B2, 4polig KlemmeMerkmaleAnzahl der Anschlussklemmen: 4Max. Leiterquerschnitt: 70 mm\u00B2L\u00E4nge: 450 mmBreite: 300 mmTiefe: 170 mmMontageart: AufputzAnbaum\u00F6glichkeit: JaAnzahl der Einf\u00FChrungen: 0Art der Einf\u00FChrung: Kabel/RohrWerkstoff: KunststoffHalogenfrei: JaOberfl\u00E4che: unbehandeltFarbe: grauSchutzart (IP): IP65Mit Deckel: JaDeckelbefestigung: geschraubtMit transparentem Deckel: NeinPlombierbar: JaBemessungsisolationsspannung Ui: 690 VFunktionserhalt: ohneEinsatztemperatur: -25..40 \u00B0CF\u00FCr Ex-Zone Gas: ohne"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/hensel-kabelabzweigkasten-16-70qmm-3ph-4p-k-7004.html>