<http://schema.org/description>
"Der HLK Relais Einsatz besitzt einen potenzialgebundenen 230 V Schaltkanal (Kanal 1) zum Schalten der Beleuchtung und einen weiteren Schaltkanal (potenzialfrei Kanal 2) zum Schalten einer zweiten Netzphase (keine SELV Spannung), z.B. f\u00FCr einen L\u00FCfter oder eine Heizung. Die Nachlaufzeit von Kanal 2 kann in 5 Stufen eingestellt werden. Die Funktionalit\u00E4t des HLK Relais Einsatzes ist abh\u00E4ngig vom verwendeten Aufsatz: Funktion als Nachlaufschalter: Diese Funktion wird z.B. mit einem System 2000 Aufsatz zum Schalten und Dimmen oder dem Funk Aufsatz zum Schalten und Dimmen erreicht. Kanal 1 wird bei Bedienung ohne Verz\u00F6gerung ein oder ausgeschaltet. Kanal 2 wird zeitverz\u00F6gert in Abh\u00E4ngigkeit von Kanal 1 ein bzw. ausgeschaltet.. Funktion als HLK Schalter: Diese Funktion wird mit einem System 2000 Automatikschalter Komfort Aufsatz oder System 2000 Pr\u00E4senzmelder Standard Aufsatz erreicht. Kanal 1 wird abh\u00E4ngig von der Umgebungshelligkeit bei einer erkannten Bewegung eingeschaltet. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach Ablauf der im Aufsatz eingestellten Nachlaufzeit abgeschaltet. Kanal 2 wird bei Bewegung im Erfassungsfeld direkt oder zeitverz\u00F6gert eingeschaltet. Die Umgebungshelligkeit hat keinen Einfluss auf das Schalten von Kanal 2. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach Ablauf der im Einsatz eingestellten Nachlaufzeit abgeschaltet... Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz 60 Hz N Leiter erforderlich Anschlussleistung Kanal 1: 1000 W Gl\u00FChlampen 1000 W HV Halogen 750 W NV Halogen Gira Tronic Trafo 750 VA NV Halogen gewickelter Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert Anschlussleistung Kanal 2: 800 W Gl\u00FChlampen 750 W HV Halogen 450 VA bei einem max. Einschaltstrom von 2,1 A Nachlaufzeit in 5 Stufen: 2, 10, 30, 60, 120 min (nur Kanal 2) Betriebstemperatur: +5 C bis +35 CMerkmaleZusammenstellung: BasiselementAusf\u00FChrung: Relais und HLK-RelaisLastart: sonstigeNebenstelleneingang: JaLichtwertspeicher: JaVerwendbar mit Taste: JaVerwendbar mit Bewegungsmelder: JaVerwendbar mit Pr\u00E4senzmelder: NeinVerwendbar mit Zeitschalter/Timer: NeinVerwendbar mit Funktaste: NeinVerwendbar mit IR-Taste: NeinMontageart: UnterputzWerkstoff: sonstigeWerkstoffg\u00FCte: sonstigeOberfl\u00E4che: sonstigeAusf\u00FChrung der Oberfl\u00E4che: nicht zutreffendFarbe: sonstigeNennspannung: 230 VFrequenz: 50..60 HzBefestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/gira-relais-einsatz-030300.html>