<http://schema.org/description>
"Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (RCCB Typ B+) zur Realisierung der Schutzma\u00DFnahme \u00ABSchutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung\u00BB in Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln gem\u00E4\u00DF den Anforderungen der VDE 0100-410, VDE 0160 und entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geeignet f\u00FCr den Brandschutz bis 20 kHz bei max. Ausl\u00F6sestrom 420 mA gem\u00E4\u00DF der Empfehlung der VdS-Richtlinie 3501. Die Ger\u00E4te der Baureihe DFS 4B+ erfassen glatte Gleichfehlerstr\u00F6me sowie alle weiteren Fehlerstr\u00F6me vom Typ B gem\u00E4\u00DF IEC 60755. Die hierf\u00FCr integrierte Auswerteeinheit ben\u00F6tigt eine Betriebsspannung, die der Netzspannung entnommen wird. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gew\u00E4hrleistet, wenn die Spannung zwischen zwei oder mehr aktiven Leitern mindestens 50 V betr\u00E4gt. Die Ausl\u00F6sung durch Fehlerstr\u00F6me vom Typ A erfolgt auch, wenn keine Netzspannung zwischen den aktiven Leitern vorhanden ist, d.h. netzspannungsunabh\u00E4ngig. Des Weiteren erkennt DFS 4 B+ l\u00FCckenlos Fehlerstr\u00F6me aller Frequenzen bis 20 kHz bei einer max. Ausl\u00F6seschwelle von 420 mA. Im Vergleich zu Ger\u00E4ten mit der Charakteristik B SK bieten Ger\u00E4te mit der Charakteristik B+ daher einen gehobenen Brandschutz, d.h. einen Brandschutz auch bei Fehlerstr\u00F6men mit Frequenzen oberhalb der Bemessungsfrequenz. Der Fehlerschutz gem\u00E4\u00DF VDE 0100-410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand \u00FCber den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zul\u00E4ssige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zul\u00E4ssigen Ber\u00FChrspannung und dem h\u00F6chsten Ausl\u00F6sefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Da der Ausl\u00F6sestrom - Frequenzgang des DFS 4 B+ bei gleichem Bemessungsfehlerstrom deutlich unter der Kennlinie eines DFS 4B SK verl\u00E4uft, setzt seine Anwendung geringere Ableitstr\u00F6me in der zu \u00FCberwachenden Anlage vorausMerkmalePolzahl: 4Bemessungsspannung: 400 VBemessungsstrom: 40 ABemessungsfehlerstrom: 0,03 AMontageart: DIN-Schiene (REG)Fehlerstrom-Typ: BSelektiver-Typ: NeinKurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kASto\u00DFstromfestigkeit: 5 kAZusatzeinrichtungen m\u00F6glich: JaSchutzart (IP): IP40Breite in Teilungseinheiten: 4Einbautiefe: 75 mmKurzzeitverz\u00F6gerter Typ: Ja"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/doepke-fi-schalter-dfs4-040-4-0-03-b.html>