<http://schema.org/description>
"Easyclick-Modul-Schalten, 4-Kanal, 2 TE Das Easyclick-Modul-Schalten empf\u00E4ngt seine Telegramme \u00FCber das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter \u00FCber seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden \u00FCber Modular-Stecker- Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-Schalten dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Ber\u00FCcksichtigung von verschiedenen \u00FCber Drehschalter ausw\u00E4hlbaren Funktionen und Parametern. Die 4 Kan\u00E4le sind unabh\u00E4ngig voneinander programmierbar und f\u00FCr jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS. W\u00E4hlbare Funktionen sind z. B. 1-Tastfunktion, Zeitfunktionen, L\u00FCftersteuerung, Fensterkontakt, Lichtszenensteuerung, Hotel-Card-Schalter, zeitgesteuerte Netzabschaltung, Temperaturregelung etc. Technische Daten: Reiheneinbauger\u00E4t zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene 36 mm breit (2 TE) Eigenverbrauch Standby = ca. 0,25 W, Betrieb = ca. 70 mA/1,7 W 4 Relaisausg\u00E4nge 10 A Drehschalter f\u00FCr Funktionen und Parameter Modularbuchsen LRN/CLR Taste LED-Anzeige inkl. Verbindungskabel 30 cm Approbationen CE KEMA/KEURMerkmaleBussystem KNX: NeinBussystem KNX-Funk: NeinBussystem Funkbus: JaBussystem LON: NeinBussystem Powernet: NeinMontageart: REGBreite in Teilungseinheiten: 2Vor Ort-/Handbedienung: NeinMit LED-Anzeige: JaMax. Schaltstrom: 10 AMax. Anzahl der Schaltausg\u00E4nge: 4Verschiedene Phasen anschlie\u00DFbar: NeinBusankopplung inklusive: NeinModulare Erweiterungsm\u00F6glichkeit: NeinSchutzart (IP): IP20"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/peha-easyclick-modul-schalten-4-kanal-2te-d-454-fu-2reg.html>