<http://schema.org/description>
"KNX Deckeneinbau-Pr\u00E4senzmelder mit 360\u00B0 Erfassungsbereich. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montageh\u00F6he von 3 m (maximale Montageh\u00F6he 5 m). Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung \u00FCber die ETS (Engineering-Tool-Software). Manuelles, tempor\u00E4res Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung. Kommunikationsobjekte (vollst\u00E4ndige Auflistung der Kommunikationsobjekte auf www.esylux.com). - Konstantlichtregelung oder Schalten. - Heizung, L\u00FCftung und Klima (HLK). - Sperrobjekt f\u00FCr Heizung, L\u00FCftung und Klima (HLK). - Ausgang Lichtwert (2 Byte). - Statusmeldung. - Pr\u00E4senzausgang (Heizung-L\u00FCftung-Klima) HLK. - Verwendbar als &amp;amp;quot;Master&amp;amp;quot; oder &amp;amp;quot;Slave&amp;amp;quot;. - KNX-Tasteransteuerung f\u00FCr Lichtkan\u00E4le. - Voll- oder Halbautomatik. - Orientierungslicht 2 Lichtwerte w\u00E4hlbar 10 % - 50 %. - Testbetrieb. - Korrekturfaktor f\u00FCr Raumlicht. - Empfindlichkeit Sensor einstellbar 1 bis 4. Standardausf\u00FChrung als Unterputzger\u00E4t. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubeh\u00F6r m\u00F6glich. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe &amp;amp;quot;silber&amp;amp;quot; als Zubeh\u00F6r erh\u00E4ltlich). Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.MerkmaleBussystem KNX: JaBussystem KNX-Funk: NeinBussystem Funkbus: NeinBussystem LON: NeinBussystem Powernet: NeinAndere Bussysteme: ohneAusf\u00FChrung: Pr\u00E4senzmelderMontageart: UnterputzWerkstoff: KunststoffAusf\u00FChrung der Oberfl\u00E4che: mattFarbe: wei\u00DFRAL-Nummer (\u00E4hnlich): 9010Transparent: NeinBusankopplung inklusive: JaNebenstelleneingang: JaUnterkriechschutz/R\u00FCckfeld\u00FCberwachung: JaSchiebeschalter: NeinTierschneise: NeinTreppenhaus\u00FCberwachung: JaAnsprechhelligkeit einstellbar: JaTeach-Funktion f\u00FCr Ansprechhelligkeit: NeinAusschaltverz\u00F6gerung selbstlernend: NeinOptimale Montageh\u00F6he: 3 mMax. Reichweite zu einer Seite: 4 mMax. Reichweite frontal: 3 mErfassungsfeld Durchmesser auf Fu\u00DFboden: 8 mErfassungswinkel horizontal: 0..360 \u00B0Anzahl der Kan\u00E4le: 3Min. Einschaltdauer: 60 sMax. Einschaltdauer: 720 min"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/esylux-decken-prasenzmelder-knx-360grad-pd-c360i-8-knx-up-ws.html>