<http://schema.org/description>
"Busch-W\u00E4chter\u00AE, AP-Ger\u00E4te, Busch-W\u00E4chter\u00AE 220 MasterLINE, alpinwei\u00DF, Busch-W\u00E4chter\u00AE 220 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von W\u00E4rmebewegungen. Fernbedienbar \u00FCber IR Handsender 6841-101. Fernparametrierbar \u00FCber IR Service-Handsender 6842-101. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und R\u00FCckfeld\u00FCberwachung. Mit Profilinse f\u00FCr beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit \u00FCber IR Service-Handsender einstellbar. \u00DCberwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation \u00FCber IR Handsender aktivierbar. Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle \u00FCber IR Handsender. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer St\u00F6runterdr\u00FCckung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit helligkeitsunabh\u00E4ngigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches \u00FCber beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Zus\u00E4tzliche Einschaltm\u00F6glichkeit \u00FCber \u00D6ffnertaster. Abschaltverz\u00F6gerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausg\u00E4nge: 1x Schlie\u00DFer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 16 AX, bei cos ? 0,6 Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m \u00D6ffnungswinkel: 220 \u00B0 Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montageh\u00F6he: 2,5 m Schutzart Ger\u00E4t: IP 55 Temperaturbereich Ger\u00E4t: -25 \u00B0C bis 55 \u00B0C Ma\u00DFe (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mmMerkmaleAusf\u00FChrung: BewegungsmelderKonstantlichtregelung: NeinZwangsabschaltung: JaUnterkriechschutz/R\u00FCckfeld\u00FCberwachung: JaOptimale Montageh\u00F6he: 2,5 mTreppenhaus\u00FCberwachung: JaMax. Reichweite zu einer Seite: 16 mMax. Reichweite frontal: 16 mErfassungsfeld Durchmesser auf Fu\u00DFboden: 32 mFernbedienbar: JaAnsprechempfindlichkeit einstellbar: JaAnsprechhelligkeit einstellbar: JaTeach-Funktion f\u00FCr Ansprechhelligkeit: JaMontageart: AufputzWerkstoff: KunststoffWerkstoffg\u00FCte: ThermoplastHalogenfrei: JaOberfl\u00E4che: unbehandeltAusf\u00FChrung der Oberfl\u00E4che: mattFarbe: wei\u00DFRAL-Nummer (\u00E4hnlich): 9010Schutzart (IP): IP55Nennspannung: 230 VMin. Einschaltdauer: 10 sMax. Einschaltdauer: 30 minErfassungswinkel horizontal: 8..220 \u00B0Ansprechhelligkeit: 0,5..1000 lxMax. Schaltleistung: 3680 WTemperatur: -25..55 \u00B0CMax. Einschaltstrom: 80 ANebenstelleneingang: NeinFrequenz: 50..60 HzFarbvariante: alpinwei\u00DF"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/busch-jaeger-busch-j-wachter-ws-220-masterline-m-fb-6847-agm-204.html>